# 5 구성

여기에는 다음이 포함됩니다.

* 연결 정의 및 감지기 연결
* 보안
* 감지기 명령
* 구성 옵션
* 릴레이 옵션
* GPI 기능
* 기본 설정

VEU-A00 감지기를 처음 설정하려면 Xtralis VSC 소프트웨어가 설치된 PC와 감지기를 USB로 연결해야 합니다. 감지기에 연결하는 방법은 [섹션 5.1.1](#5-1-1)에 설명되어 있습니다.

## 5.1 Xtralis VSC와 감지기 통신

Xtralis VSC와 감지기 간의 통신을 허용하려면 다음 단계를 수행해야합니다.

1. USB 연결 프로필을 정의한 다음 USB를 사용하여 감지기에 연결합니다 (아래 [섹션 5.1.1](#5-1-1), [섹션 5.1.2](#5-1-2) 및 "USB 연결 추가" 참조).
2. 영구 연결 방법으로 이더넷 또는 Wi-Fi를 사용하는 경우 :
3. 인증 암호를 포함하여 감지기의 각 매개 변수를 설정합니다.
4. 필요에 따라 이더넷 또는 Wi-Fi에 대한 연결 프로필을 만듭니다.
5. 감지기에 연결합니다.

USB는 초기 구성에 사용되지만 영구 연결에 사용해서는 안됩니다. 2차 모니터링을 위한 영구 연결은 이더넷 또는 Wi-Fi만을 사용해야 합니다.

예를 들어, 설치자는 Xtralis VSC를 실행하는 랩탑과 함께 USB 포트를 사용하여 VEU-A00에 직접 연결하여 감지기를 구성하여 이더넷 또는 Wi-Fi를 활성화 할 수 있습니다. 이 매개 변수는 각 감지기별로 다를 수 있습니다. 임시 USB 연결과 VESDAnet, 이더넷 또는 Wi-Fi를 사용한 영구 연결을 위해 연결 프로파일을 정의해야합니다.

{% hint style="info" %}
자세한 내용은 VESDA 통신 가이드를 참조하십시오.
{% endhint %}

### 5.1.1 연결 프로파일 정의

VEU-A00 감지기에 연결하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 각 연결 방법에는 다양한 정보가 필요합니다. 이 정보는 Xtralis VSC 연결 관리자의 연결 프로필에 저장되어 사용자가 감지기에 빠르게 연결할 수 있습니다.

### 5.1.2 감지기를 위한 연결 프로파일

USB, 이더넷을 통해 PC 또는 노트북에 연결된 VEU-A00 감지기에 대한 연결을 정의하려면 다음 절차를 따르십시오.

1.Xtralis VSC에서 메뉴의 **연결** -> **연결 관리자**. 연결 관리자 대화 상자가 표시됩니다 (그림 5-1).

![그림 5-1: 연결 관리자](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0LAVSc4IfOv1-zAvL%2F118724785-ff588400-b869-11eb-9840-55f24c3e6bfe.png?alt=media\&token=30eaebb4-cfb3-4f65-8ddd-fdaadcb13e82)

2.**추가** 선택. 추가 연결 대화창이 표시되어 집니다. (그림 5-2)

![그림 5-2: 연결 추가](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0LHBUB_cIhbBN4AXV%2F118724784-febfed80-b869-11eb-81ab-c428a7264709.png?alt=media\&token=bda2c210-8d1f-4c5e-aa2f-9beda36292c0)

3.VESDAnet 연결 옵션을 선택하고, **다음**을 선택합니다.

#### USB 연결 추가

1.**USB**를 선택하고 **다음**을 선택합니다. (그림 5-3)

![그림 5-3: USB 선택](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0LyXiA9ne_sDHz1hE%2F118725147-7e4dbc80-b86a-11eb-8df7-8ea873025242.png?alt=media\&token=0e21550a-10eb-4c9e-a70e-a8515673febd)

2.연결의 고유한 이름을 입력하거나, 사전 생성된 이름을 수락하고, **마침**을 선택합니다. (그림 5-4)

![그림 5-4: 연결 이름 입력](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0M561nWp226lpwTA4%2F118725142-7db52600-b86a-11eb-9cf7-d06d366dc7b8.png?alt=media\&token=0b0bc2b9-c826-4369-86f7-60002f168e96)

#### 이더넷 또는 Wi-Fi 연결 추가

1.**이더넷/Wi-Fi**를 선택하고, **다음**을 선택합니다. (그림 5-5)

![그림 5-5: 이더넷 선택](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0MCBF5RD596k8YGkG%2F118725149-7ee65300-b86a-11eb-8e41-22fb22b60df5.png?alt=media\&token=b61329cd-63b7-4f49-a0cf-35b1078f73cf)

2.감지기의 IP 주소를 입력합니다. 이더넷 인증을 위한 암호를 입력하고, 다음을 선택합니다. (그림 5-6)

{% hint style="info" %}
이더넷 또는 Wi-Fi 옵션에서 감지기의 IP 주소와 암호는 초기 USB 연결로 설정시 입력해야 합니다. 자세한 정보는 [섹션 5.5.3](#5-5-3)을 참조하십시오.
{% endhint %}

![그림 5-6: IP 주소 입력](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0MZ3aFw00zf-cx9Zk%2F118725434-e9978e80-b86a-11eb-961c-c6f9ee87256d.png?alt=media\&token=8e7e86c5-327d-4ebd-ab5f-b90a517959f4)

3.연결의 고유한 이름을 입력하거나, 사전 생성된 이름을 수락하고, **마침**을 선택합니다. (그림 5-7)

![그림 5-7: 연결 이름 입력](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2Fsync%2Fefe5c3e538ab3fb24734b36ac761405aea0db16a.png?generation=1621721092996333\&alt=media)

## 5.2 감지기 연결

연결 프로필이 정의되면 다음 방법을 사용하여 VEU-A00 감지기에 연결할 수 있습니다.

### 5.2.1 USB를 통한 연결

감지기와 Xtralis VSC가 설치된 PC 간의 직접 연결은 USB A to B 케이블을 사용할 수 있습니다.

![그림 5-8: USB를 통한 감지기 연결](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_zWDMA3lQthTAJ4ZBd%2F-M_zqOvj_SMjbqeHoRtv%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%2011.20.36.png?alt=media\&token=cc73c89a-9ab7-4a8b-acd3-e0b7a0494fcf)

Xtralis VSC를 사용한 감지기 연결

1. 필요한 경우, 섹션 5.1.2에 설명 된대로 연결을 정의합니다.
2. **연결** -> **연결과 보기**를 선택합니다.
3. 이전에 정의한 연결 프로필이 기본 연결로 설정된 경우 확인을 선택하고, 그렇지 않으면 세부 정보를 클릭한 다음, 사용 가능한 연결 프로필 목록에서 필요한 USB 연결을 선택하고 확인을 선택합니다.

### 5.2.2 이더넷을 통한 감지기 연결

감지기와 Xtralis VSC가 설치된 PC간에 이더넷 케이블을 사용하여 라우터 또는 스위치 (그림 5-9)를 사용하거나 두 장치간에 직접 연결할 수 있습니다. 복잡한 네트워크는 이 문서에서 취급하지 않습니다. 성공적으로 연결하려면 감지기 내에서 이더넷 연결을 활성화 해야하고, 감지기에 IP 주소가 있어야 하며 인증 암호를 설정해야 합니다. 이러한 요구 사항에 대한 구성 절차는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

![그림 5-9: 라우터 혹은 스위치를 사용한 이더넷을 통한 감지기 연결](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_zWDMA3lQthTAJ4ZBd%2F-M_zra6ZIqKoycuw3LnR%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%2011.25.48.png?alt=media\&token=bacd01b3-c686-477b-9b38-e15a0824ad2c)

#### 이더넷 연결 활성화

이더넷 연결을 위해서는 한 번만 설정하면 되며, 건물 네트워크의 이더넷이 변경된 경우 그때 수정하면 됩니다.

1. 빌딩 네트워크와 감지기를 물리적으로 연결합니다.
2. 이더넷을 사용하기 위해 감지기를 설정합니다.
3. 섹션 5.2.1에 설명 된 절차에 따라 USB를 사용하여 감지기에 연결합니다.
4. 탐지기의 이더넷 탭에서 :
   * 동적 IP 주소의 경우, DHCP를 설정합니다. 성공적으로 할당되면 연결 프로필에서 사용할 IP 주소를 기록합니다. 감지기 상태 화면에서 찾을 수 있습니다.
   * 고정 IP 주소의 경우, DHCP 설정을 활성화하지 않고, 건물 네트워크에 적절한 IP 주소와 서브넷 마스크와 기본 게이트웨이를 입력합니다.
   * 인증 암호를 설정합니다. 자세한 정보는 [섹션 5.3.1](#5-3-1)을 참조합니다.

#### Xtralis VSC를 이용한 감지기 연결

1. 일반적인 빌딩 네트워크 연결 프로세스를 사용하여 PC를 네트워크에 연결합니다.
2. Xtralis VSC에서 연결 관리자를 사용하여 이더넷 연결을 추가합니다. 자세한 내용은 [섹션 5.1.2](#5-1-2)를 참조하십시오.
3. 이더넷 연결을 활성화 할 때 이전에 설정 한 감지기의 IP 주소를 입력합니다. IP 주소를 알 수 없는 경우 USB 연결을 사용하여 감지기 상태 화면에서 볼 수 있습니다.
4. 이더넷 연결을 활성화 할 때 이전에 설정한 인증 암호를 입력합니다.
5. **연결** > **연결 및 보기**를 선택합니다.
6. 이전에 정의한 연결 프로필이 기본 연결로 설정되어 있으면 확인을 선택하고, 그렇지 않으면 자세히를 선택한 다음 사용 가능한 연결 프로필 목록에서 필요한 이더넷 연결을 선택하고 확인을 선택합니다.

### 5.2.3 Wi-Fi를 통한 감지기 연결

Connection using WiFi between the detector and the PC installed with Xtralis VSC can be made using a router or access point (Figure 5-10). The example below shows both devices joined to the same wireless network. Complex networks are beyond the scope of this document.

![그림 5-10: 라우터를 이용하여 Wi-Fi를 통한 감지기 연결](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2Fuploads%2Fgit-blob-44d59eec5825f59783728310ebf38be6445a678c%2Fveu-a00-figure-5-10.png?alt=media)

### 5.2.4 VESDAnet 을 통한 감지기 연결

VESDAnet 네트워크의 일부인 VES-A00-P은 게이트웨이 역할을 하는 다른 VESDA-E 장치를 통해 액세스 할 수 있습니다.

* VES-A00-P은 섹션 1.0.1에 설명 된대로 VESDAnet에 물리적으로 연결되어야합니다.
* 다른 VESDA-E 감지기를 게이트웨이로 사용하여 Xtralis VSC가 있는 PC와 VESDAnet에 연결된 모든 장치간에 통신 할 수 있습니다.

![그림 5-10: VESDAnet상의 다른 감지기를 통한 연결](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma-z08gsJ2WZ3gGuxLA%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-19%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%204.34.49.png?alt=media\&token=900509fd-e976-4465-a400-6e2645535a84)

다른 방법으로 Xtralis VSC가 있는 PC 또는 랩톱과 VESDAnet의 장치 중 하나에 있는 VESDAnet 소켓 사이에 연결된 HLI (High Level Interface)를 사용하여 연결할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}

* VES-A00-P 감지기는 VESDAnet에서 게이트웨이로 동작하여, 이더넷, USB 연결을 통해 PC가 VESDAnet 상의 다른 감지기 혹은 VES-A00-P 감지기 자신과 통신할 수 있습니다.
* VESDAnet에 대한 자세한 정보는 VESDA 통신 가이드를 참조하십시오.
  {% endhint %}

#### Wi-Fi 연결 활성화

Wi-Fi를 통한 연결 방법은 한 번만 구성하면 되고 관련 건물 네트워크 연결 매개변수에 변경 사항이 있는 경우 편집할 수 있습니다.

1. 섹션 5.2.1에 설명된 절차에 따라 USB를 사용하여 감지기에 연결합니다.
2. 감지기의 Wi-Fi 탭에서 다음 방법으로 활성화합니다.

* 유동 IP 주소의 경우 자동으로 IP 주소 받기를 켜기로 설정합니다. 성공적으로 할당되면 연결 프로필에 사용할 IP 주소를 입력하십시오. 감지기 상태 화면에서 확인할 수 있습니다.
* 고정 IP 주소의 경우 자동으로 IP 주소 받기를 끄기로 설정하고 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 네트워크의 유효한 주소로 설정합니다.
* SSID, 보안 모드 및 WEP 키 또는 WPA 암호 구문을 건물 접속 포인트의 요구사항에 따라 설정하십시오. 자세한 정보는 섹션 5.5.4를 참조하십시오.
* 일반 탭에 있는 비밀번호 설정 버튼을 이용하여 감지기 인증 암호를 설정하세요. 자세한 내용은 섹션 5.3.1을 참조하십시오.

#### 새 연결 프로필 (PC와 게이트웨이로 동작하는 감지기 사이의 USB 또는 이더넷 연결) 정의

* VESDA-E 감지기를 위해, [섹션 5.1.2](#5-1-2)의 단계에 따라 USB 또는 이더넷 연결을 추가합니다.

#### VEU-A00 접속

* 연결 관리자를 사용하여 Xtralis VSC를 게이트웨이 장치에 연결합니다. 그러면 소프트웨어가 자동으로 VESDAnet에서 장치를 검색하고 VESDAnet 장치 목록에 결과를 나열합니다.

## 5.3 보안

VEU-A00에는 허가되지 않은 접속을 방지하는 2개의 보호 레벨이 있습니다. 이더넷을 통한 연결의 경우, 최소 8자리의 암호를 사용해야 합니다. 연결 이후에는 4자리의 PIN 비밀번호로 접속을 제어합니다.

### 5.3.1 이더넷 인증

암호는 Xtralis VSC를 사용할 때 이더넷 연결을 통한 액세스를 인증하는 데 사용됩니다.

암호는 VEU-A00 감지기의 일반 옵션 탭에서 설정되며, 두 이더넷 액세스 모두에 적용됩니다. 자세한 내용은 [섹션 5.5.3](#5-5-3)을 참조하십시오. Xtralis VSC에서 연결 프로필을 만들 때 동일한 암호를 입력해야 합니다. 자세한 내용은 [섹션 5.1.2](#5-1-2)를 참조하십시오.

암호는 다음의 조건을 충족해야 합니다.

* 8글짜 혹은 이상이여야 합니다.
* 하나 이상의 숫자를 포함해야 합니다.
* 대문자와 소문자를 포함해야 합니다.

### 5.3.2 접속 제어

Xtralis VSC를 통해 VEU-A00 감지기에 액세스 할 때, 초기에는 사용자 기능 제한됩니다. 추가 권한을 얻으려면 사용자는 4자리 숫자 PIN 코드를 사용하여 감지기에 로그인해야 합니다. Xtralis VSC의 연결 메뉴에서 로그온을 선택하고 PIN을 입력합니다.

#### 표5-1: 사용자 접속 레벨

| 사용자 레벨 | 접속 레벨 | 기능 인증                                                                                                    |
| ------ | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| USR    | 낮음    | <p>사용자 혹은 운영자를 위한 레벨입니다.</p><p>사용자는 이벤트 로그를 보고 날짜와 시간을 변경할 수 있습니다.</p><p>선택한 구역 제어 기능을 수행 할 수도 있습니다.</p> |
| ADM    | 높음    | <p>관리자 수준에서 대부분의 기능에 액세스 할 수 있습니다.</p><p>경보 설정값, 기류표준화, 필터 재설정 및 릴레이 구성이 포함됩니다.</p>                      |
| DST    | 절대적   | 모든 시스템 명령과 매개 변수를 변경할 수 있는 제한되지 않은 대리점 레벨입니다.                                                            |

각 사용자 레벨의 기본 PIN은 공장에서 설정됩니다. 배포자는 각 레벨의 PIN에 액세스 할 수 있습니다. PIN 번호는 공인 교육 과정에 참석하는 공인 엔지니어에게 공개됩니다.

로그인 후 사용자는 기본 PIN을 변경할 수 있습니다. 무단 액세스를 방지하기 위해 누군가 잘못된 PIN 번호를 세 번 입력하면 10 분 동안 다시 시도 할 수 없습니다.

## 5.4 명령

감지기의 디스플레이와 Xtralis VSC 소프트웨어에서는 감지기에 다음의 명령을 실행할 수 있습니다. 감지기의 디스플레이에서는 기본 명령만 실행 가능합니다.

#### 표 5-2: 감지기 명령

| 명령           | 설명                                                                                                                                                                                           | 감지기 실행 | VSC 실행 |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ------ |
| 기능정지         | <p>모든 출력 릴레이의 기능이 정지</p><p>흡입기는 동작</p>                                                                                                                                                       | ✔︎     | ✔︎     |
| 기능사용         | 모든 출력 릴레이의 기능이 가능                                                                                                                                                                            | ✔︎     | ✔︎     |
| 대기모드 시작      | <p>대기 모드 시작</p><p>대기 모드에 대한 설명은 <a href="../../ves-a00-product-guide/7-maintenance#7-1">섹션 7.1</a> 참조</p>                                                                                    |        | ✔︎     |
| 대기모드 종료      | 대기 모드 종료                                                                                                                                                                                     |        | ✔︎     |
| 복구           | <p>비자동 복구형 이벤트 복구 혹은 삭제</p><p>동작된 이벤트 목록 삭제</p><p>복구는 기능정지 혹은 대기모드와 관련 없음</p>                                                                                                                | ✔︎     | ✔︎     |
| 기류 표준화 시작    | <p>정상 상태의 기준 기류 설정 시작</p><p>기능정지에서도 실행 가능, 대기모드에서는 불가</p><p>완료될 때까지 기류 관련 장애 발생하지 않음</p><p>VSC에서 감지기의 상세 상태에서 확인 가능</p><p>감지기 "자동 구성 버튼" 누름 (LED 깜빡일때까지)</p><p>취소하려면, 5초간 누름 (LED 꺼질때까지)</p> | ✔︎     | ✔︎     |
| 기류 자동학습 시작   | <p>기류 설정값 결정을 위한 환경 감시 (기간 설정 필요)<br>완료되면, 기류 설정값 업데이트 (완료후 결과 검토 필요)<br>자세한 내용은 <a href="6-commissioning">섹션 6</a> 참조<br>감지기 "자동 구성 버튼" 약 15초동안 누름 (LED 깜빡일때까지)</p>                         |        | ✔︎     |
| 기류 자동학습 취소   | <p>실행 이전 설정으로 되돌아감</p><p>감지기 "자동 구성 버튼" 5초간 누름 (LED 꺼질때까지)</p>                                                                                                                               |        | ✔︎     |
| 연기 자동학습 시작   | <p>연기 농도 설정값 결정을 위한 환경 감시 (기간 설정 필요)</p><p>완료되면, 연기 설정값 업데이트 (완료후 결과 검토 필요)</p><p>자세한 내용은 <a href="6-commissioning">섹션 6</a> 참조</p><p>감지기 "자동 구성 버튼" 약 15초동안 누름 (LED 깜빡일때까지)</p>             |        | ✔︎     |
| 연기 자동학습 취소   | <p>실행 이전 설정으로 되돌아감</p><p>감지기 "자동 구성 버튼" 5초간 누름 (LED 꺼질때까지)</p>                                                                                                                               |        | ✔︎     |
| 구역 번호 목록 재생성 | 감지기의 할당된 디스플레이 모듈 목록 재학습                                                                                                                                                                     |        | ✔︎     |
| 중요 장애 테스트 시작 | 중요 장애 생성, 오류 릴레이 전원 2분간 차단                                                                                                                                                                   |        | ✔︎     |
| 경미 장애 테스트 시작 | 경미 장애 생성, 오류 릴레이 전원 2분간 차단                                                                                                                                                                   |        | ✔︎     |
| 경보 테스트 시작    | <p>Alert, Action, Fire 1, Fire 2 경보를 위한 연기 시뮬레이션</p><p>기능정지 되지 않는 한, 경보 릴레이 동작함.</p>                                                                                                         |        | ✔︎     |
| 기류 장애 테스트 시작 | 흡입기를 종료하여 기류 센싱 시스템 테스트                                                                                                                                                                      |        | ✔︎     |
| 릴레이 테스트 시작   | 동작/동작 정지로 사용 가능한 릴레이 테스트                                                                                                                                                                     |        | ✔︎     |
| LED 테스트 시작   | 디스플레이의 각 LED 테스트                                                                                                                                                                             |        | ✔︎     |
| 공장 초기화       | 감지기의 구성을 초기 공장 기본값으로 복원                                                                                                                                                                      |        | ✔︎     |
| 시스템 날짜/시간 설정 | 감지기의 날짜와 시간 설정                                                                                                                                                                               |        | ✔︎     |

## 5.5 구성 옵션

VESDA-E VEU-A00 감지기는 Xtralis VSC 소프트웨어를 사용하여 구성 할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 Xtralis VSC에서 사용할 수 있는 구성 옵션에 대해 설명합니다.

### 5.5.1 일반 옵션

일반 옵션은 감지기의 기본 인식 정보를 포함하고 있습니다.

![그림 5-11: 일반 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0LPs0JhIcSzesAvSS%2F118724781-fd8ec080-b869-11eb-85ca-4794b0372467.png?alt=media\&token=21f24d68-17b3-4c5d-914c-b5f8c72bd351)

감지기의 일반 구성 옵션은 다음과 같습니다.

* **네트워크 이름:** VESDAnet 네트워크의 이름 (빈칸으로 남겨둘 수 있습니다.)
* **위치:** 감지기 물리적 위치의 설명. VEU-A00 모델 감지기의 디스플레이 혹은 VSC에서 표시됩니다.
* **일련 번호:** 장치의 일련 번호. 공장에서 설정하며, 변경할 수 없습니다.
* **VESDA Zone:** 감지기와 원격 디스플레이/릴레이 장치 또는 감지기의 경보 및 장애 상태를 화재 수신기에 보고하는 원격 릴레이를 연결하는데 사용되는 고유한 번호입니다.

#### 인증

* 암호 변경: 이더넷 액세스를 인증하는 데 사용되는 비밀번호입니다. 자세한 내용은 [섹션 5.3.1](#5-3-1)을 참조하십시오.

### 5.5.2 VESDAnet 옵션

VESDAnet 옵션은 VESDAnet 연결에 대한 네트워크 데이터 전송 동작을 제어하는 ​​기능을 제공합니다.

{% hint style="info" %}
기본 설정은 [섹션 5.6](#5-6)을 참조하십시오.
{% endhint %}

![그림 5-12: VESDAnet 통신 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma-3JmPJgyDyNTVx1Eb%2F-Ma0LV1oVKHc_Uhj0u-3%2F118724783-febfed80-b869-11eb-9735-8b5c7d0d060e.png?alt=media\&token=fedf971a-f5a0-4369-88b9-c7f83b73d237)

통신 구성 옵션은 다음과 같습니다.

* **선호 포트:** VESDAnet 네트워크 통신을 위한 기본 포트입니다. 어떤 이유로든 선호 포트로의 통신이 불가능한 경우, 선호하지 않는 포트로의 통신이 시작됩니다. 대규모 네트워크에서 최상의 성능을 얻으려면, 이 설정은 무작위로 설정되어야 합니다.
* **네트워크의 마지막 장치임:** VESDAnet이 루프가 아니고, 이 감지기 혹은 장치가 네트워크의 종단일 경우 선택합니다. (Xtralis는 루프의 네트워크 구성을 권장하므로, 이 설정을 권장하지 않습니다.)
* **상태 이벤트간 최소 간격:** 해당 감지기에 대한 상태 업데이트를 위한 통신 최소 시간 간격입니다.

### 5.5.3 이더넷 옵션

이더넷 옵션은 사내 네트워크를 이용하여 유선 이더넷 네트워크에 연결하거나, PC/랩탑에 직접 연결하기 위해 감지기의 이더넷 기능을 설정하는 기능입니다.

![그림 5-13: 이더넷 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0Mfkk8nVAnuKDsNsN%2F-Ma0OZyaTx2YmLD6K9Ta%2F118726346-231cc980-b86c-11eb-9ee9-c21b305fb0d5.png?alt=media\&token=6fe1d813-9771-4c7d-b13b-ad7b32321d5d)

이더넷 구성 옵션은 다음과 같습니다.

#### 동적 IP 주소 구성

* **DHCP 사용:** VEU-A00이 고정 IP 주소를 사용할지 아니면, DHCP 서버에서 주소를 자동으로 가져 오는지 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 필드가 비활성화됩니다. 감지기가 성공적으로 IP 주소를 획득하면 감지기 세부 상태 화면에 표시됩니다.

#### 고정 IP 주소 구성

* IP 주소: IPv4 고정 주소. 기본 IP 주소는 192.168.0.200입니다. 사내 네트워크에 지정된 IP 번호를 입력할 수 있습니다.
* 서브넷 마스크: 네트워크이 서브넷 마스크를 입력합니다.
* 기본 게이트웨이: 게이트웨이가 사용되는 경우, 게이트웨이의 IP 주소를 입력합니다.

### 5.5.4 연기 농도 설정

연기 농도 설정 옵션은 각 경보 레벨에 대한 민감도 설정으로, 시간에 따른 다양한 활동을 지원하기 위해 주간/야간 설정값을 지정하는 기능을 제공합니다. 기본 설정은 [섹션 5.6](#5-6)을 참조하십시오.

![그림 5-14: 감지기 민감도 설정](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0Mfkk8nVAnuKDsNsN%2F-Ma0Qp_qBGbTznTPEa0j%2F118727314-88bd8580-b86d-11eb-92ac-cb6891d9d0f3.png?alt=media\&token=1024a278-fd7b-417f-bcb2-3cfbf6982852)

연기 농도 설정 옵션은 다음과 같습니다.

* **주간 설정:** 주간 시간 혹은 근무시간의 연기 설정 값입니다. 설정값과 지연시간을 같이 사용하여 경보가 발생할 시기를 결정합니다.
* **야간 설정:** 야간 시간 혹은 비근무시간의 연기 설정 값입니다. 설정값과 지연시간을 같이 사용하여 경보가 발생할 시기를 결정합니다.
* **지연시간:** 연기의 농도가 설정값에 도달한 시간과 릴레이가 동작하는 시간 간의 지연을 설정합니다.
  * **누적 지연:** 선택한 경우, 연기 농도가 설정 값을 초과하고 이전 경보의 지연 시간이 만료된 이후, 설정된 시간만큼의 지연 시간이 시작됩니다. 선택하지 않으면, 연기 농도가 설정값을 초과하면 설정된 시간만큼 지연 시간이 시작됩니다.
  * **즉시 경보:** 선택하면 Alert 및 Action 조건이 발생하기 전에 연기가 Fire 1 설정 값을 초과 할 때, Fire 1 시간 지연이 무시됩니다.
* **급격한 연기 변경(기록):** 설정된 농도 이상의 변화가 있는 경우, 과거기록에 이벤트로 기록하게 됩니다.
* **급격한 연기 변경(VESDAnet):** 설정된 농도 이상의 변화가 있는 경우, VESDAnet상의 다른 장치로 정보를 전송합니다.
* **경보 레벨 전환**
  * **근무 요일:** 주간/야간 설정을 사용할 요일을 선택합니다. 선택되지 않은 요일은 야간 설정이 적용됩니다.
  * **주간/야간 전환 시간:** 설정값이 변경되는 시간을 설정합니다.
  * **휴일:** 휴일로 지정될 날짜를 정의합니다. 휴일의 시작과 끝을 설정하기 위해서는 드롭다운 메뉴를 이용하여 달력에서 선택하십시오. 휴일 동안은 야간 설정이 적용됩니다.

{% hint style="info" %}
감지기의 민감도와 지연 시간은 화재안전기준 및 형식승인 정보에 따라 결정해야 합니다.
{% endhint %}

### 5.5.5 기류 옵션

기류 옵션은 다음을 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

* 정상으로 인식하는 각 파이프의 인입 공기량의 범위
* 사용하는 흡입구
* 흡입기 속도

이 설정은 샘플링 파이프 네트워크 ASPIRE 설계에서 확인해야 합니다.

{% hint style="info" %}
세부 설정 정보를 위해서는 [섹션 5.6](#5-6)을 참조하십시오.
{% endhint %}

![그림 5-15: 기류 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0RStJsCcvGph2uuBs%2F-Ma0YSB3INiMk72_m44c%2F118729859-98d76400-b871-11eb-8248-8c14638b69ad.png?alt=media\&token=b9c5dd11-e2c2-43c3-a7c0-e8335c562cf0)

기류 구성 옵션은 다음과 같습니다.

* **기류량:** 표준화된 기류량을 100%로 설정하고, 설정 값 이상의 변화가 있을 경우, 장애를 보고합니다. 현장의 기류량의 변화가 심한 경우, 매우 높음과 매우 낮음을 한계치에 더 가깝게 설정하는 것이 좋습니다. (범위를 넓게 설정하는 것이 좋습니다.)
  * **매우 높음:** 긴급한 주의를 요할 정도로 정상보다 훨씬 높은 것으로 간주되는 기류 수준.
  * **조금 높음:** 정상보다 높지만 긴급하지는 않은 것으로 간주되는 기류 수준입니다.
  * **조금 낮음:** 공기 흐름 수준이 정상보다 낮지만 긴급하지는 않은 것으로 간주됩니다.
  * **매우 낮음:** 긴급한 주의를 요할 정도로 정상보다 훨씬 낮은 것으로 간주되는 기류 수준.

{% hint style="info" %}
구성 할 수 있는 파이프 수는 감지기가 지원하는 파이프 수와 일치합니다.
{% endhint %}

* **급격한 기류 변화:** 이벤트 로그에 이벤트가 기록되는 기류 변화량입니다.
* **지연시간:** 기류량이 장애 설정값에 도달하고, 장애 릴레이가 동작하는 사이의 지연 시간입니다.
* **파이프 사용:** 실제로 사용하는 파이프. 자세한 내용은 [섹션 3.3](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/3-pipe-network#3-3)을 참조하십시오. 이 설정은 VEU-A00-1P에서 사용할 수 없습니다.
* **흡입기:** ASPIRE 설계 결과에 따른 필요한 흡입기의 속도 설정(1 \~ 5)을 선택합니다.

### 5.5.6 필터 옵션

필터 옵션 페이지에서는 필터 결함이 생성되는 기간을 정의 할 수 있습니다.

![그림 5-16: 필터 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0ZdP3Wu5E2b1WRBKz%2F-Ma0a8rPUyyaFRWSSg1X%2F118731195-d1783d00-b873-11eb-98cd-42e50309806e.png?alt=media\&token=4fce44ce-50a0-4e1a-bf31-7b4b3115a9a0)

**서비스 간격:** 필터를 설치 한 후, 경미 장애인 "필터 연기 먼지 한계 초과" (장애 767)가 생성되는 시간입니다.

### 5.5.7 참조 옵션

감지기에 외부 소스의 연기 혹은 오염 물질이 방호 구역에서 유입되면 일시적인 연기 농도를 높일 수 있으며, 이로 인하여 감지기는 오경보를 발생할 수 있습니다. 이 경우, 감지기는 배경 연기 농도를 기초하여 경보를 발생하도록 설정할 수 있습니다. 참조는 배경 연기 농도를 이용하여 현재 감지기의 측정값을 보상하여, 고감도 감지에서 발생할 수 있는 오경보를 줄이기 위해 설계된 기능입니다.

별도의 비 스캔 VESDAnet 가능 감지기를 사용하여 외부 소스에서 공기를 끌어오고 연기 및 오염 물질의 배경 수준에 대한 참조 판독 값을 생성합니다. 그런 다음 보호 영역을 모니터링하는 VEU-A00 감지기의 연기 수준에서 기준 판독 값을 뺍니다. 이를 통해 VEU-A00 감지기는 연기 수준의 상승이 배경 오염으로 인한 것인지 보호 구역 내부의 문제로 인한 것인지 판단 할 수 있습니다.

방호 구역을 감시하는 VEU-A00 감지기의 연기 수준에서 차감되는 참조 감지기의 연기 농도는 VEU-A00의 Fire 1 경보 설정 값의 50%로 제한됩니다.

방호 영역 내의 여러 VESDA 감지기에서 하나의 참조 감지기를 설정할 수 있습니다.

감산 된 기준 연기 수준의 비율은 방호 구역을 감시하는 각 감지기에 대해 다르게 설정할 수 있습니다. 이는 희석 계수 매개 변수를 사용하여 설정됩니다.

연기가 외부 소스에서 방호 구역으로 이동하기 전에 시간 지연이 있을 수 있습니다. 이 지연은 VEU-A00 감지기 연기 농도에서 빼기 전에 측정된 참조 연기 농도를 지연시켜 반영 할 수 있습니다. 지연 매개 변수를 사용하여 설정합니다.

{% hint style="info" %}
기본 설정은 [섹션 5.6](#5-6)을 참조하십시오.
{% endhint %}

![그림 5-17: 참조 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0ZdP3Wu5E2b1WRBKz%2F-Ma0bK5-gqYmbzxjH2-5%2F118731999-8579c800-b874-11eb-9794-147cddd2ea09.png?alt=media\&token=4627b1b1-b05c-4dd7-a4c8-c784c83603c1)

참조 구성 옵션은 다음과 같습니다.

* **참조 사용:** 선택하면 참조 기능이 활성화됩니다.
* **감지기:** 참조 신호를 제공하는 감지기 또는 시스템의 이름입니다. VESDAnet의 다른 비 스캐닝 감지기에서 선택하십시오.
* **지연:** 기준 감지기에서 측정된 연기 농도가 VEU-A00 감지기의 농도에 반영되기까지의 지연 시간
* **희석 계수:** VEU-A00에서 뺄 기준 감지기의 연기 농도 백분율.

### 5.5.8 일반 목적 입력 옵션

일반 목적 입력 옵션(GPI)은 감시되는 혹은 감시되지 않는 GPI의 동작을 설정합니다.

![그림 5-18: 일반 목적 입력 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0ZdP3Wu5E2b1WRBKz%2F-Ma0fFhkFMwf7dFs9Ink%2F118731998-84e13180-b874-11eb-8b30-fc7c52181837.png?alt=media\&token=dfec96ff-478f-440e-b480-43bca4b11404)

구성 옵션은 다음과 같습니다.

GPI 기능 (단선 비감시) 및 GPI 기능 (단선 감시) : 개별 선택 사항에 대한 설명은 아래 표 5-3을 참조하십시오.

버튼 잠금 : 설정되면, 전면 패널 버튼을 사용하여 복구/기능정지/확인 기능을 실행할 수 없습니다.

#### 표 5-3: GPI 옵션

| 기능        | 상태 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 시스템 복구    | <p><strong>비감시형 GPI</strong></p><p>0V -> 5V: 시스템 복구 실행</p><p><strong>감시형 GPI</strong></p><p>접점 미동작 -> 동작: 시스템 복구 실행</p>                                                                                                                                                                                                                                  | ![](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaKhL_DetvNOVDHxhIh%2F-MaKkVQ5IMuUcHx6gARR%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.13.48.png?alt=media\&token=7f3b3363-555e-4aec-abf3-5f3043d6a05c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 주 전원 정상   | <p><strong>비감시형 GPI</strong></p><ul><li>≤ 2V: "AC 입력 실패"(장애 761) 발생</li><li>≥ 5V: "AC 입력 실패"(장애 761) 해결</li></ul><p><strong>감시형 GPI</strong></p><ul><li>접점 동작: "AC 입력 장애"(장애 761) 해결</li><li>접점 미동작: "AC 입력 장애"(장애 761) 발생</li></ul><p>참고: <a href="../4-installation#4-3-10">섹션 4.3.10</a>, <a href="../4-installation#4-3-11-gpi">섹션 4.3.11</a> 참조</p> | <p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL3OR2VwcZtDfFFiCZ%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.14.04.png?alt=media&#x26;token=9cff2b4f-0bda-4d08-b9cb-15d6e036debc" alt="" data-size="original"></p><p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2Fsync%2F603fa493001dd61251af0245f007af05c7daecc1.png?generation=1621721093105379&#x26;alt=media" alt="" data-size="original"></p>                                                                                                                                                                                |
| 대기 모드     | <p><strong>비감시형 GPI</strong></p><ul><li>≥ 5V: 대기 모드 시작</li><li>≤ 2V: 대기 모드 종료</li></ul><p><strong>감시형 GPI</strong></p><ul><li>접점 동작: 대기 모드 시작</li><li>접점 미동작: 대기 모드 종료</li></ul><p>참고: 대기모드에서는 경보 발생하지 않음</p>                                                                                                                                            | <p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL3f1bix5qVwa5Lyw7%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.14.20.png?alt=media&#x26;token=6b2d3c8a-5043-4c5a-83c1-83c2bbb90ccd" alt="" data-size="original"></p><p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL3jX2DO2yTZdZnTZl%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.14.29.png?alt=media&#x26;token=23430be9-49ec-4889-8f17-5a291fc6e837" alt="" data-size="original"></p> |
| 기능정지      | <p><strong>비감시형 GPI</strong></p><ul><li>≥ 5V: 기능정지 시작</li><li>≤ 2V: 기능정지 종료</li></ul><p><strong>감시형 GPI</strong></p><ul><li>접점 동작: 기능정지 시작</li><li>접점 미동작: 기능정지 종료</li></ul><p>참고: 기능정지 동안 경보 발생하지 않음.</p>                                                                                                                                               | <p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL3nAg_Opn8jLLIRG5%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.14.37.png?alt=media&#x26;token=3a29162d-2b4b-407b-9f5c-82de3e726589" alt="" data-size="original"></p><p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL3r9Mfh-rOEm7YfW-%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.14.43.png?alt=media&#x26;token=1bd21ca3-f270-47e6-9bd3-311b5f61c4c2" alt="" data-size="original"></p> |
| 야간 민감도 사용 | <p><strong>비감시형 GPI</strong></p><ul><li>≥ 5V: 야간 민감도 시작</li><li>≤ 2V: 야간 민감도 종료</li></ul><p><strong>감시형 GPI</strong></p><ul><li>접점 동작: 야간 민감도 시작</li><li>접점 미동작: 야간 민감도 종료</li></ul><p>참고: 야간 민감도 종료시, 감지기 설정에 따름.</p>                                                                                                                                   | <p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL3ugQKBnCGlm3rqlx%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.14.52.png?alt=media&#x26;token=289b8426-df45-4926-916a-f8ed23c7af44" alt="" data-size="original"></p><p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL3xyUpD8Oe6U-0IGZ%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.14.59.png?alt=media&#x26;token=57a6a62d-1014-49a9-bcbb-7d0724d61514" alt="" data-size="original"></p> |
| 복구+기능정지   | <p><strong>비감시형 GPI</strong></p><ul><li>≥ 5V: 복구후 기능정지 시작</li><li>≤ 2V: 복구후 기능정지 종료</li></ul><p><strong>감시형 GPI</strong></p><ul><li>접점 동작: 복구후 기능정지 시작</li><li>접점 미동작: 복구후 기능정지 종료</li></ul>                                                                                                                                                             | <p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL40SwpKDQPBb4kfuz%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.15.08.png?alt=media&#x26;token=c0123c65-5011-4dcf-b9e1-6f8a54b8d205" alt="" data-size="original"></p><p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL47JYmo_mTvHINfm7%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.15.16.png?alt=media&#x26;token=9e5841b2-4df6-4919-b933-05f05f9d1386" alt="" data-size="original"></p> |
| 역전된 복     | <p><strong>비감시형 GPI</strong></p><ul><li>5V -> 0V: 시스템 복구 실행</li></ul><p><strong>감시형 GPI</strong></p><ul><li>접점 동작 -> 미동작: 시스템 복구 실행</li></ul>                                                                                                                                                                                                            | <p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL4A_Ld84QrolH45NR%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.15.24.png?alt=media&#x26;token=ec4417db-64fc-4b61-aa23-42d953e41253" alt="" data-size="original"></p><p><img src="https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaL3BusoYs6JHeMwA_i%2F-MaL4Dponlkg4d7UBho4%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.15.31.png?alt=media&#x26;token=eef16c98-1635-4977-9540-bf6d95dadbbf" alt="" data-size="original"></p> |

{% hint style="info" %}

* 대기 모드 혹은 기능정지시 VESDAnet의 모든 원격 디스플레이의 기능정지 버튼을 잠금 상태로 설정하시는 것이 권자됩니다.
* GPI를 통해 기능정지 혹은 대기 상태인 경우, 전면 디스플레이, VSC, 원격 디스플레이에서 기능정지/사용 상태를 변경할 수 없습니다. 자세한 내용은 [섹션 2.3.2](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/2-product-information#2-3-2)를 참조하십시오.
* 야간 민감도 설정 값이 GPI를 통해 호출되면, 주간 및 야간 시작 시간 설정이 무시됩니다.
  {% endhint %}

{% hint style="info" %}
Notifier NFS2-3030과 연결될 경우, 비감시형 GPI("시스템 복구"로 설정)와 릴레이 중계기와 연결이 권장됩니다. VEU-A00 감지기의 화재를 인지하는 입력 중계기가 동작하고, 화재 수신기에서 복구 명령이 실행된 경우에만 해당 감지기를 복구하도록 프로그램 할 수 있기 때문입니다.
{% endhint %}

### 5.5.9 릴레이 옵션

릴레이 옵션 페이지는 각 릴레이에 지정된 경보 혹은 장애 조건과 각 조건이 자동 복구형인지 여부를 결정하는 기능을 제공합니다. 또한 각 릴레이는 정상시 동작 혹은 정상시 미동작으로 구성할 수 있습니다.

![그림 5-19: 릴레이 옵션](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0tbotjiO8EMz3ZP31%2F-Ma0tec_KRzBt_Y7YIiT%2F118732001-86125e80-b874-11eb-8ced-bd2099f30420.png?alt=media\&token=8906c0ee-6f6f-4e0c-972a-0cae2b56374d)

**릴레이 할당:** 릴레이 아래의 체크박스를 선택하여 각 릴레이가 동작할 조건을 선택합니다. 다음은 변경할 수 없습니다.

* 릴레이 6은 항상 Fire 1임
* 릴레이 3은 항상 중요 장애이며, 정상시 동작임.

하나의 릴레이에 하나 이상의 조건을 지정할 수 있습니다.

**정상시 동작:** 각 릴레이의 정상시 동작 여부 설정은 "정상시 동작" 체크박스를 사용하여 구성 할 수 있습니다.

* 체크하면 릴레이는 정상시 동작된 상태가 됩니다.
* 체크하지 않으면, 정상시 동작하지 않은 상태가 됩니다.

정상시 미동작 모드에서는 경보 또는 Fire 1과 같은 이벤트가 발생할 때까지 릴레이 코일에 전원이 적용되지 않으며, 이벤트가 발생하면 코일에 전원이 적용되어 접점은 동작하게 됩니다.

정상시 동작 모드는 그 반대이며, 조건이 충족하지 않은 상태인 정상 상태에서는 코일에 전원이 인가되어 접점이 동작하게 됩니다. 이벤트가 발생하면, 코일에 전원이 제거되고 접점은 동작하지 않는 상태가 됩니다.

릴레이의 기본 모드는 [표 4-2](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/4-installation#4-2-4)에 표시되어 있습니다.

{% hint style="info" %}
정상시 동작 모드는 B접점으로 불리우기도 하며, 주로 장애 감시 목적에 주로 사용됩니다. 정상시 동작 모드는 접점이 동작한 상태가 연결 설비에서는 이벤트가 발생한 상태가 되기 때문이며, 또한 감지기가 꺼진 경우에도 연결 설비에서는 이벤트가 발생하기 때문입니다.

예를 들어, Notifier NFS2-3030 시스템의 FMM-101과 연결했으며, FMM-101을 장애 감시(OPEN = ACTIVE)로 프로그램 했다고 하면, VEU-A00 감지기가 정상인 상태에서 해당 릴레이는 동작하게 되고, FMM-101은 이 상태를 정상으로 인지합니다. VEU-A00 감지기에 장애가 발생했거나 감지기가 꺼졌거나 배선이 끊어진 경우, FMM-101은 동작하게 되고 NFS2-3030 수신기에서는 장애 이벤트가 발생하게 됩니다. 즉, 1개의 중계기로 3가지의 장애 상황을 모두 감시할 수 있게 됩니다.
{% endhint %}

**래칭(비 자동 복구형):** 조건의 원인이 제거되고 (예 : 연기 농도가 설정값 아래로 감소) 래칭이 설정 된 경우, 감지기는 해당 조건을 "기억"하고 해당 릴레이는 상태를 유지하며 조건의 원인이 여전히 존재하는 것처럼 활성 상태로 표시합니다.

래칭은 모든 경보 조건 또는 중요 또는 경미 장애에 대해 오른쪽에 있는 해당 체크박스를 선택하여 활성화 할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
피난을 시작하거나 특정 설비가 동작하도록 구성된 경우, 래칭(비 자동 복구)으로 설정하는 것이 권장됩니다. 예를 들어, Action 경보 발생시 연료의 공급을 차단하는 밸브가 동작하도록 구성했다고 하면, 트래킹(자동 복구형)으로 설정하면 연기의 농도에 따라 밸브가 열림 -> 닫힘 -> 열림으로 동작할 수 있고, 이로 인해 밸브가 고장날 수 있습니다. 이 경우, 운영자가 확인 후 밸브를 복구할 수 있도록 래칭으로 설정하는 것이 좋습니다.
{% endhint %}

**경보음:** 체크박스가 체크된 상태에서만 감지기의 내장 부저가 울리게 됩니다.

## 5.6 공장 기본 설정

#### 표 5-4: 기본 설정

| 매개 변수                   | 기본값                                                                         | 범위 (최소)                            | 범위 (최대)                       | 공장 초기화 적용 |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ----------------------------- | --------- |
| **일반**                  |                                                                             |                                    |                               |           |
| 네트워크 이름                 | 빈칸                                                                          | N/A                                | N/A                           | 예         |
| 위치                      | 빈칸                                                                          | N/A                                | N/A                           | 예         |
| 주소 (VESDA Zone)         | 0                                                                           | 1                                  | 254                           | 예         |
| 감지기 암호                  | 없음                                                                          | N/A                                | N/A                           | 아니오       |
| **VESDAnet**            |                                                                             |                                    |                               |           |
| 선호 포트                   | 포트 A                                                                        | 포트 A                               | 포트 B                          | 예         |
| 종단 장치                   | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| 상태 업데이트 간격              | 10초                                                                         | 2초                                 | 10초                           | 예         |
| **이더넷**                 |                                                                             |                                    |                               |           |
| DHCP                    | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 아니오       |
| IP 주소                   | 192.168.0.200                                                               | N/A                                | N/A                           | 아니오       |
| 서브넷 마스크                 | 255.255.255.0                                                               | N/A                                | N/A                           | 아니오       |
| 기본 게이트웨이                | 빈칸                                                                          | N/A                                | N/A                           | 아니오       |
| **민감도**                 |                                                                             |                                    |                               |           |
| Alert                   | <p>0.08 %/m<br>0.025 %/ft</p>                                               | <p>0.001 %/m<br>0.00031 %/ft</p>   | <p>2.0 %/m<br>0.625 %/ft</p>  | 예         |
| Action                  | <p>0.14 %/m<br>0.044 %/ft</p>                                               | <p>0.001 %/m<br>0.00031 %/ft</p>   | <p>2.0 %/m<br>0.625 %/ft</p>  | 예         |
| Fire 1                  | <p>0.20 %/m<br>0.0063 %/ft</p>                                              | <p>0.001 %/m<br>0.00031 %/ft</p>   | <p>2.0 %/m<br>0.625 %/ft</p>  | 예         |
| Fire 2                  | <p>2.0 %/m<br>0.625 %/ft</p>                                                | <p>0.001 %/m<br>0.00031 %/ft</p>   | <p>20.0 %/m<br>6.25 %/ft</p>  | 예         |
| 지연                      | 10초                                                                         | 0초                                 | 60초                           | 예         |
| 누적 지연                   | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| 즉시 Fire                 | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| 급격한 연기 변화-기록            | <p>0.005 %/m<br>0.0016 %/ft</p>                                             | <p>0.0001 %/m<br>0.000031 %/ft</p> | <p>0.2 %/m<br>0.0063 %/ft</p> | 예         |
| 급격한 연기 변화-VESDAnet      | <p>0.005 %/m<br>0.0016 %/ft</p>                                             | <p>0.0001 %/m<br>0.000031 %/ft</p> | <p>0.2 %/m<br>0.0063 %/ft</p> | 예         |
| 근무 요일                   | 월\~금                                                                        | N/A                                | N/A                           | 예         |
| **주/야간 전환시간**           |                                                                             |                                    |                               |           |
| 기능 사용                   | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| 주간 시작                   | 7 AM                                                                        | N/A                                | N/A                           | 예         |
| 야간 시작                   | 7 PM                                                                        | N/A                                | N/A                           | 예         |
| **휴일**                  |                                                                             |                                    |                               |           |
| 기능 사용                   | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| 휴일 시작                   | 빈칸                                                                          | N/A                                | N/A                           | 예         |
| 휴일 종료                   | 빈칸                                                                          | N/A                                | N/A                           | 예         |
| **기류**                  |                                                                             |                                    |                               |           |
| 기류량                     |                                                                             |                                    |                               |           |
| <ul><li>매우 높음</li></ul> | 130%                                                                        | 105%                               | 200%                          | 예         |
| <ul><li>조금 높음</li></ul> | 120%                                                                        | 105%                               | 200%                          | 예         |
| <ul><li>조금 낮음</li></ul> | 80%                                                                         | 25%                                | 95%                           | 예         |
| <ul><li>매우 낮음</li></ul> | 70%                                                                         | 25%                                | 95%                           | 예         |
| 지연                      | 30초                                                                         | 15초                                | 250초                          | 예         |
| 급격한 기류 변화               | 2.0 L/분                                                                     | 0.5 L/분                            | 5 L/분                         | 예         |
| 파이프 사용                  | 모든 파이프                                                                      | 사용하지 않음                            | 모든 파이프                        | 예         |
| 흡입기 속도                  | 설정 1                                                                        | 설정 1                               | 설정 5                          | 예         |
| **필터**                  |                                                                             |                                    |                               |           |
| 서비스 간격                  | 731일                                                                        | 1일                                 | 3655일                         | 예         |
| **참조**                  |                                                                             |                                    |                               |           |
| 참조 사용                   | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| 감지기                     | 빈칸                                                                          | Zone 1                             | Zone 254                      | 예         |
| 희석율                     | 100%                                                                        | 1%                                 | 100%                          | 예         |
| **GPI**                 |                                                                             |                                    |                               |           |
| GPI 기능 (비감시)            | 복구                                                                          | N/A                                | N/A                           | 예         |
| GPI 기능 (감시)             | 주 전원 OK                                                                     | N/A                                | N/A                           | 예         |
| 버튼 잠금                   | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| **릴레이**                 |                                                                             |                                    |                               |           |
| 릴레이 지정 조건               | [표 4-2](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/4-installation#4-2-4) 참조 | N/A                                | N/A                           | 예         |
| 비 자동복구                  | 활성                                                                          | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| 음향                      | 비활성                                                                         | 비활성                                | 활성                            | 예         |
| **연기와 기류 자동 학습 명령**     |                                                                             |                                    |                               |           |
| 기간                      | 14일                                                                         | 15분                                | 16일                           | N/A       |

1 Xtralis VSC 소프트웨어는 사용자가 감지기를 유효한 Zone 번호로 강제 이동하도록합니다.

2 사용자는 처음에 비밀번호를 설정해야합니다. 기본 암호가 없습니다.

3 기본값은 공장에서 설정됩니다. 공장 기본값으로 돌아 가기 명령으로 수정되지 않습니다.
