# F812 샘플링 포인트 고장

## 원인&#x20;

시스템은 주기적으로 또는 사용자 명령에 따라 샘플링 포인트 테스트 기능을 수행합니다. 시스템이 감지기와 샘플링 포인트 사이의 경로에서 튜브 또는 튜브 조인트에 공기 누출이 있는 것을 발견하면 이 장애가 발생합니다.

튜브가 직각이 아닌 대각선으로 잘못 절단되어 감지기 또는 튜브 조인트에 연결되면 공기 누출되어 장애가 발생될 수 있습니다.

## 조치&#x20;

샘플링 포인트 장애는 복구로 해결할 수 없습니다. 샘플링 포인트 테스트를 성공해야 해결할 수 있습니다. 다음 절차로 조치 합니다.

먼저 감지기와 샘플링 포인트 사이의 연결부위에 공기 누출이 없는지 확인합니다:

1\.       튜브가 감지기에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

2\.       튜브가 새지 않는지 확인합니다. (특히 잘린 튜브의 끝이 대각선인지 직각인지 확인합니다.)

3\.       튜브가 샘플링 포인트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

4\.       샘플링 포인트에서 튜브가 새지 않는지 확인합니다. (특히 잘린 튜브의 끝이 대각선인지 직각인지 확인합니다.)

5\.       튜브 조인트에서 튜브가 새지 않는지 확인합니다.

VSC를 사용하여 해당 샘플링 포인트에서 샘플링 포인트 테스트를 다시 실행합니다. &#x20;

장애가 반복되면 샘플링 포인트를 교체하고 샘플링 포인트 테스트를 반복합니다.

그래도 장애가 발생하면 검사한 샘플링 포인트가 해당 장애가 보고된 포인트인지 다시 한번 확인합니다.

문제가 지속되면 공인 서비스 엔지니어에게 서비스를 요청하세요.
