# 9 부록(A10)

## 시운전 양식

아래는 각 현장별 시운전 양식입니다.

#### 표 A-1: VESDA-E 시운전 양식

| 항목                 | 설명           |
| ------------------ | ------------ |
| 고객 이름              | *한국하니웰 천안공장* |
| 현장 주소              |              |
| 설치자 (회사, 이름, 연락처)  |              |
| 시운전자 (회사, 이름, 연락처) |              |

| 시운전 항목                                                                             | 결과  | 비고                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | --- | ------------------------------------------------------------ |
| ASPIRE에 따라 사용하는 파이프와 흡입기 속도를 설정했음                                                  | *네* | <p><em>사용하는 파이프:1, 2, 3</em></p><p><em>흡입기 속도: 설정 5</em></p> |
| 감지기 민감도는 설정                                                                        |     |                                                              |
| 감지기 표준화                                                                            |     |                                                              |
| GPI 연결과 테스트 (사용할 경우)                                                               |     |                                                              |
| 감지기 복구 - 감지기가 장애 없이 운전중인지 확인                                                       |     |                                                              |
| 경보와 장애 릴레이 출력은 수신기와 연결되었음                                                          |     |                                                              |
| <p>사용하는 릴레이를 하나씩 동작 시키고, 화재 수신기에 연동 확인</p><p>(사용되는 각 릴레이는 하나씩 테스트 해야 함, 아래 항목)</p> |     |                                                              |
| 릴레이 1 테스트 (기본 지정 = 기능정지)                                                           |     |                                                              |
| 릴레이 2 테스트 (기본 지정 = 경미 장애)                                                          |     |                                                              |
| 릴레이 3 테스트 (기본 지정 = 중요 장애)                                                          |     |                                                              |
| 릴레이 4 테스트 (기본 지정 = Alert)                                                          |     |                                                              |
| 릴레이 5 테스트 (기본 지정 = Action)                                                         |     |                                                              |
| 릴레이 6 테스트 (기본 지정 = Fire 1)                                                         |     |                                                              |
| 릴레이 7 테스트 (기본 지정 = Fire 2)                                                         |     |                                                              |
| 연기 테스트. 전송 시간 테스트                                                                  |     |                                                              |

원격 디스플레이/릴레이 (사용한 경우) 시운전 양식

| 시운전 항목                                                                              | 결과  | 비고       |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | --- | -------- |
| Zone 번호 설정                                                                          | *네* | *Zone 2* |
| 장애가 없는지 확인                                                                          |     |          |
| 경보와 장애 릴레이 출력은 수신기와 연결되었음                                                           |     |          |
| <p>사용하는 릴레이를 하나씩 동작 시키고, 화재 수신기에서 연동 확인</p><p>(사용되는 각 릴레이는 하나씩 테스트 해야 함. 아래 항목)</p> |     |          |
| 릴레이 1 테스트 (기본 지정 = 기능정지)                                                            |     |          |
| 릴레이 2 테스트 (기본 지정 = 경미 장애)                                                           |     |          |
| 릴레이 3 테스트 (기본 지정 = 중요 장애)                                                           |     |          |
| 릴레이 4 테스트 (기본 지정 = Alert)                                                           |     |          |
| 릴레이 5 테스트 (기본 지정 = Action)                                                          |     |          |
| 릴레이 6 테스트 (기본 지정 = Fire 1)                                                          |     |          |
| 릴레이 7 테스트 (기본 지정 = Fire 2)                                                          |     |          |

| 항목       | 설명      |
| -------- | ------- |
| 고객 대표 이름 | *박 동 선* |
| 참관자      |         |
| 날짜       |         |

| 항목                                                                                                                                                                | 설명    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| <p>인수 문서</p><p>ASPIRE 설치 데이터 팩키지</p><p>ASPIRE 제품 목록</p><p>각 감지기의 Xtralis VSC 구성 출력</p><p>각 디스플레이의 Xtralis VSC 구성 출력</p><p>연기 테스트 결과</p><p>지역 코드와 표준에서 요구하는 문서</p> | *첨부함* |

| 항목      | 설명 |
| ------- | -- |
| 고객 서명   |    |
| 시운전자 서명 |    |
| 날짜      |    |

### A.1 VEP-A10-P 감지기 시운전 구성

감지기의 구성을 기록하려면 Xtralis VSC를 사용하여 인쇄 할 수 있습니다. 구성을 인쇄하려면 Xtralis VSC 왼쪽 트리보기에서 감지기를 선택하고 파일 메뉴에서 인쇄 명령을 선택합니다.

### A.2 ASPIRE 데이터

시스템에 대한 ASPIRE 모델링 결과를 기록하려면 ASPIRE 설치 데이터 팩 (IDP)을 인쇄하십시오.

### A.3 연기 테스트

#### 표 A-2: 연기 테스트 시운전 양식

| 항목     | 결과 |
| ------ | -- |
| 시험 결과  |    |
| 테스트 방법 |    |
| 연기 종류  |    |
| 테스트 날짜 |    |

### A.4 공기 샘플링 테스트 결과

#### 표 A-3: 공기 샘플링 테스트 결과 시운전 양식

| 항목          | 파이프 1\* | 파이프 2 | 파이프 3 | 파이프 4 |
| ----------- | ------- | ----- | ----- | ----- |
| 엔드캡에서 전송 시간 |         |       |       |       |
| **시험 1**    |         |       |       |       |
| 초기 응답       |         |       |       |       |
| Fire 1 (경보) |         |       |       |       |
| 연기 최고치      |         |       |       |       |
| **시험 2**    |         |       |       |       |
| 초기 응답       |         |       |       |       |
| Fire 1 (경보) |         |       |       |       |
| 연기 최고치      |         |       |       |       |

VEP-A00-P는 파이프 1만 작성

## B 용어 사전

#### 표 B-1: 용어 사전

| 용어                              | 설명                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 흡입기                             | 샘플링 된 공기를 감지기로 끌어들이는 데 사용되는 임펠러 유형 팬.                                                                                                                                                                                                 |
| 연기 자동학습                         | <p>감지기가 환경 (주변 오염, 시설 내 주간/야간 작업의 차이 등)을 학습하여, </p><p>해당 환경에 적합한 경보 임계 값을 설정할 수 있는 기능입니다.</p>                                                                                                                                         |
| 기류 자동학습                         | <p>감지기가 설치된 환경에서 공기 흐름 동작을 학습 할 수 있는 기능입니다. </p><p>이 정보는 감지기에서 적절한 기류 장애 설정 값을 설정하는 데 사용됩니다.</p>                                                                                                                                      |
| 캐필러리 튜브                         | <p>샘플링 파이프에서 떨어진 특정 영역을 샘플링하기 위해, </p><p>샘플링 파이프 네트워크에 부착된 유연한 튜브.</p>                                                                                                                                                                |
| 시운전                             | 연기 감지 시스템을 작동시키는 과정.                                                                                                                                                                                                                  |
| 상태                              | <p>예 : Fire 1 상태, 중요 장애 상태. </p><p>감지기는 Fire 1 경보를 감지했을 때 Fire 1 상태라고 합니다.</p>                                                                                                                                                        |
| 기능정지                            | <p>감지기가 기능정지되면 감지기는 릴레이를 통해 경보 및 장애 신호를 보내지 않습니다. </p><p>감지기는 릴레이 1을 사용하여 기능정지 되었음을 알립니다. </p><p>(기능정지는 이전에 분리라고했습니다.)</p>                                                                                                            |
| 과거기록                            | 감지기에 저장되는 이벤트 (예 : 경보, 장애, 사용자 명령)의 데이터 기록입니다.                                                                                                                                                                                        |
| 장애                              | <p>중요 장애는 경보를 감지하지 못할 수 있는, 긴급한 주의가 필요한 상태입니다. </p><p>경미 장애는 주의/관리가 필요하지만 경보 상태를 감지 할 수 있는 상태입니다.</p>                                                                                                                                 |
| 화재 수신기(FACP)                    | 모든 연기 감지기가 상태를 보고하는 중앙 모니터링 및 제어 시스템입니다.                                                                                                                                                                                              |
| <p>일반 목적 입력(GPI)</p><p>비감시형</p> | <p>사용자가 설정할 수 있는 감지기에 대한 입력입니다. </p><p>5V에서 30VDC 사이의 전압을 적용하면 선택한 동작이 트리거됩니다.</p>                                                                                                                                                    |
| <p>일반 목적 입력(GPI)</p><p>감시형</p>  | <p>감시형 GPI는 접점 동작를 감지하고 비감시형 GPI와 동일하게 구성할 수 있습니다.</p><p>특히 전원 공급을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                           |
| 높은 기류 환경                        | 시간당 10번 이상의 공기 교환이 있는 경우.                                                                                                                                                                                                             |
| 높은 레벨 인터페이스(HLI)                | 통신 프로토콜 변환 장치입니다.                                                                                                                                                                                                                     |
| 래칭(비 자동복구)                      | <p>조건의 원인이 제거되고 (예 : 연기가 설정 값 아래로 감소) 래칭이 활성화 된 경우, </p><p>감지기는 해당 조건을 "기억"하고 해당 릴레이를 유지하고, </p><p>원인이 여전히 존재하는 것처럼 활성 상태로 표시합니다.</p>                                                                                                 |
| 암흑도                             | 미립자의 존재로 인해 미터당 또는 피트 당 광 투과율이 감소합니다.                                                                                                                                                                                                 |
| 참조                              | <p>참조는 오경보를 줄이는 데 사용되는 기술입니다. VESDAnet이 필요합니다. </p><p>별도의 감지기는 방호 구역 외부의 연기 및 오염 물질의 수준을 판독합니다. </p><p>이 판독 값은 방호 구역의 감지기에서 판독 값을 참조합니다. </p><p>이를 통해 내부 감지기는 연기 수준의 상승이 배경 오염으로 인한 것인지, </p><p>방호 구역 내부의 문제로 인한 것인지 판단 할 수 있습니다.</p> |
| 릴레이                             | <p>이벤트(경보, 장애)가 발생할 때, 닫히는 접점이 있는 장치입니다. </p><p>경보 및 장애를 알리는 데 사용되는 기본 방법입니다.</p>                                                                                                                                                     |
| 샘플링 네트워크                        | VESDA-E 감지기가 샘플링을 위해 공기를 끌어 올 수 있도록 구성된 파이프 네트워크.                                                                                                                                                                                     |
| 민감도                             | <p>감도는 연기에 대한 민감성을 의미합니다. </p><p>높은 감도는 낮은 감도보다 낮은 농도의 연기에 대한 반응을 나타냅니다.</p>                                                                                                                                                          |
| 대기모드                            | <p>대기 모드이면, 흡입기가 꺼지고 릴레이가 동작하지 않습니다. </p><p>릴레이 1을 사용하여 대기 모드에 있음을 알립니다.</p>                                                                                                                                                          |
