# 4 설치(A10)

VEP-A10-P 감지기는 다음의 부속품이 감지기와 함께 배송됩니다.&#x20;

* 설치 설명서
* 고정용 브라켓
* 직접 설치를 위한 고장 탬플릿
* 배기 어댑터 (미국만)
* 감시형 GPI를 위한 종단 저항

제품을 받고 나면 모든 구성품 및 부속품에 손상이 있는지 확인하십시오. 이때, 문제가 발견되면 영업팀 혹은 고객지원팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

설치에 따라 다음의 제품이 필요할 수 있습니다.&#x20;

* 제품 가이드 (최신 개정판은 [www.xtralis.com에서](http://www.xtralis.com에서) 다운 받으실 수 있습니다.)
* 현지 규정 및 표준을 준수하는 24V 전원 공급 장치 (예비 전원 포함)&#x20;
* 설치면에 적절한 나사 및 삽입물
* USB A to B 케이블 (감지기 설정 및 구성용, 그림 4-1 참조)
* ESD 방지를 위한 손목 스크랩

![그림 4-1: USB A to B 케이블](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vXwlU4EwSkT-cpkOd%2F-M_vYzhFe0NQWqVrKAHN%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%203.21.42.png?alt=media\&token=accf3622-e7ff-40d5-83d6-3662fe589955)

## 4.1 감지기 준비

* 배기구의 보호용 테이프를 제거합니다.&#x20;
* 필요시, 디스플레이를 반대로 설치합니다. 자세한 사항은 [섹션 4.2.1](#4-2-1) 참조
* 필요에 따라 케이블 및 흡입구 플러그를 제거하십시오. 큰 슬롯에 큰 일자(-) 드라이버를 넣고 비틀거나(A), 측면 슬롯 (B)에 작은 드라이버를 사용하여 플러그를 빼냅니다 (그림 4-2). 외함에 흠집을 발생시키지 않으려면, 감지기의 가장자리(C)를 지렛대 지점으로 사용하십시오.

![그림 4-2: 케이블과 흡입구 플러그 제거](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_vyNXVORnaB2AzcAfb%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25203.34.37.png?alt=media\&token=79daea64-9865-48ff-92f3-be645397c0fa)

## 4.2 고정

VEP-A10-P 감지기는 정상 또는 상하 반전으로 설치될 수 있습니다.  아래 그림 4-3과 같이 감지기를 옆으로 설치하지 마십시오.

![](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaqcHPriKc1d-cCdUFZ%2F-MaqcoLaiXdQO1BAIoF7%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-29%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%202.40.08.png?alt=media\&token=11796f2c-37de-422a-b9e2-7ac29f5afc56)

파이프와 감지기의 흡입구 사이에 기밀 밀봉이 가능하려면, 설치 표면이 평평해야 합니다. 샘플링 파이프와 케이블 입구의 위치를 표시하여 감지기를 고정할 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인해야 합니다. (그림 4-4). 플라스틱 파이프의 단단한 특성으로 인해, 설치시 모든 파이프(흡입구, 배기구, 케이블 인입구)에서 충분한 움직임을 제공하여 감지기를 파이프에서 쉽게 설치 혹은 제거할 수 있어야 합니다.&#x20;

![그림 4-4: 고정 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_vzy1QmQkLiYbuYsmT%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25203.41.13.png?alt=media\&token=35be6527-9108-4ea2-a74c-9f6e49b82d43)

{% hint style="info" %}
자세한 정보는 [섹션 4.2.2](#4-2-2) 혹은 [섹션 4.2.3](#4-2-3) 참조
{% endhint %}

### 4.2.1 상하 반전 설치

파이프 네트워크 설계에서 샘플링 파이프가 감지기 하부로 인입되어야 하는 경우, 감지기를 상하 반전하여 설치할 수 있습니다. 이 경우 디스플레이가 정상 방향이 되도록 뒤집어 설치해야 합니다. 이때, 케이블 연결부와 필터의 접근을 위해, 도어를 디스플레이의 반대쪽으로 설치해야 합니다.&#x20;

절차는 다음과 같습니다.

1.감지기 뒷면이 아래를 향하도록 감지기를 평평한 표면에 놓습니다.

2.전면 도어를 열고 외함 커버부를 제거합니다. [섹션 7.2](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/7-maintenance-a10#7-2) 및 [섹션 7.4](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/7-maintenance-a10#7-4)를 참조하십시오.&#x20;

![그림 4-5: 감지기에서 외함 커버부 제거](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vXwlU4EwSkT-cpkOd%2F-M_vebGNs2NtXl0uuOkH%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%203.50.36.png?alt=media\&token=9857907b-8c72-42e6-81da-97d02edd8eb9)

3.상단 및 하단 커버를 벗깁니다. 이렇게하려면 그림 4-6에서 A와 B로 표시된 탭을 누릅니다.

![그림 4-6: 상부/하부 커버 고정 탭 제거](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w02TR3pD3XVrT0rlY%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25203.54.29.png?alt=media\&token=905e375d-c02d-45ea-a02f-7f5ff01debd3)

4.테더 (그림 4-7 및 그림 4-8)를 분리합니다. (연결 케이블은 제거하지 마십시오.)

![그림 4-7: 테더 제거](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w0nOInG6PspTn5Z7u%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.02.20.png?alt=media\&token=538baebe-b316-4a17-8e05-b210dbe47dd9)

![그림 4-8: 감지기에서 테더 분리됨](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vXwlU4EwSkT-cpkOd%2F-M_vhWFTcKwBh1_xR2DY%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%204.03.16.png?alt=media\&token=a4331e1a-0b79-4622-a7d2-e5026994419f)

5.힌지에서 핀 A를 제거하여 디스플레이 도어를 분리합니다. (그림 4-9, 그림 4-10). 핀 B를 제자리에 두고 제거하지 마십시오.

![그림 4-9: 도어 힌지 핀 A 제거](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w2DQLahZ9lHtJDi5v%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.06.11.png?alt=media\&token=c5f16760-c7b6-43a2-b90e-db9e0a02d20b)

![그림 4-10: 도어 분리](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w2VydqJpB2zynkbd2%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.07.32.png?alt=media\&token=ed7e9dc8-96a2-4922-8db2-f37fadf65d59)

6.다음을 수행하여 그림 4-11의 설정 A에서 설정 B로 변경합니다.

* 디스플레이를 똑바로 둡니다.&#x20;
* 감지기를 180도 회전시킵니다.&#x20;
* 문을 180도 회전하여 디스플레이의 오른쪽에 배치합니다.&#x20;

7.도어 힌지 핀을 교체합니다. (그림 4-12, 그림 4-13)

![그림 4-11: 감지기와 도어 회전, 디스플레이의 오른쪽에 도어 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w35ucTf-kBktTDATX%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.09.43.png?alt=media\&token=d0260be1-a244-47f6-b3c5-9744b7b16dbd)

![그림 4-12: 도어 및 핀의 재조립](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w3Z6FDJGktxZySzNY%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.11.18.png?alt=media\&token=f3f942c2-0220-41c3-a50d-507b8b64c617)

![그림 4-13: 도어 힌지 핀 조립](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w4460n9QmfwYpqDNC%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.12.52.png?alt=media\&token=ba5b476f-264a-476d-927d-ab85852ca8d8)

![그림 4-14: 도어 힌지 핀의 올바른 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w4Wmx1780YWxByeP4%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.13.34.png?alt=media\&token=69af34cc-3d28-490f-8ffb-776bb010ff80)

8.테더를 다시 설치합니다. 그림 4-15에서 원으로 표시된 슬롯에 조립합니다. 그림 4-16과 같이 슬롯에 테더를 놓고 위로 당깁니다.

![그림 4-15: 데더 재부착 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w4hhyrXVBJbT_JdxG%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.15.13.png?alt=media\&token=096ea6e0-9c80-40c4-9791-cd25e852dd71)

![그림 4-16: 데터 재부착 위치와 부착을 위해 당길 것](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w5fCYf4BtZwEvwmiU%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%258C%25E1%2585%25A5%25E1%2586%25AB%25204.16.20.png?alt=media\&token=c58b100e-e955-497e-a5a7-3ae96363d6cd)

9.상단 및 하단 덮개를 다시 부착합니다.

10.전면 커버를 다시 부착합니다. 두개의 고정 나사를 다음과 같이 조여 감지기 전면에 다시 부착합니다. [그림 7-8 참조](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/7-maintenance-a10#undefined-3).&#x20;

11.디스플레이는 배기구 상단에 있어야 하며, 하단에 흡입구와 케이블 인입구가 위치해야 하며, 도어를 열어 필터와 전기 연결부에 접근 할 수 있어야 합니다.&#x20;

### 4.2.2 장착 브래킷을 사용하여 감지기 장착

1.샘플링 파이프와 전선관을 파이프 정렬 표시선에 정렬시키고, 적절한 파이프 깊이선(그림 4-17)과 일치하도록 고정용 브라켓을 배치합니다.

* 내경 3/4인치 파이프(외경 1.05인치)는 상단 파이프 깊이선와 수직으로 정렬되어야 합니다.
* 25mm 파이프는 파이프 깊이선과 수직으로 정렬되어야합니다.

![그림 4-17: 고정 브라켓 위치와 인라인 파이프](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vlvxkNdHKuoX9bGlL%2F-M_vtCrUNIjHrozZP_z6%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%204.31.57.png?alt=media\&token=c9bd45d3-2189-426a-8bb4-b6ac95022d41)

2.장착면에 있는 두 개의 키 홀을 통해 장착면을 표시합니다 (그림 4-18).

![그림 4-18: 고정 브라켓의 키 홀](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w6xEJu-AUzu1-Re0I%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%205.54.23.png?alt=media\&token=6859fd02-860d-43e7-8c7f-916f87ce3319)

3.표시된 위치에 나사 2개를 삽입합니다 (그림 4-19).

4.플레이트를 나사에 밀어 넣고 드라이버로 조입니다.

![4-19. 나사로 고정](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w7jXP3nAlFhs2mOHn%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%206.00.35.png?alt=media\&token=33f02de3-c695-482d-8df4-29ef05e6fdf9)

5.나머지 3개의 나사를 삽입하고 조입니다 (그림 4-20).

![그림 4-20: 브라켓 설치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_w8RHoFfy-V0YDlogj%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%206.03.32.png?alt=media\&token=a4391baf-9d83-470d-94b3-36875955ab00)

6.감지기 뒷면의 스터드를 브라켓의 스터드 슬롯에 맞추고 감지기 상단이 브라켓 상단과 수평이 될 때까지 감지기를 아래로 밀어줍니다. (그림 4-21).

![그림 4-21: 브라켓에 감지기 설치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_wA0chfZy3kGJYMwko%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%206.07.19.png?alt=media\&token=fbdc99ba-37ca-4ea0-bdd7-624001d636ca)

7.감지기 전면에 있는 도어를 엽니다 (그림 4-22). 문을 여는 방법에 대한 자세한 내용은 [섹션 7.2](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/7-maintenance-a10#7-2)를 참조하십시오.

8.잠금 나사를 삽입하고 조입니다. 이렇게하면 감지기가 장착 브래킷에 고정됩니다.

![그림 4-22: 잠금 나사](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_vx0JTrHdCpgTTKrWi%2F-M_wAkE2CpOTCuXLschf%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%206.14.00.png?alt=media\&token=df1277b6-c9af-4019-ae92-bdc6bcc67606)

### 4.2.3 장착 템플릿을 사용하여 감지기 장착

1.샘플링 파이프(A)가 정렬 표시(B)에 수평으로 정렬되고 적절한 파이프 깊이 선에 수직으로 정렬되도록 장착 템플릿을 배치합니다 (그림 4-23).

* 내경 3/4인치 파이프(외경 1.05인치)는 상부 깊이선까지 정렬되어야 합니다.&#x20;
* 25mm 파이프는 하 깊이선과 정렬되어야 합니다.

2.마운팅 템플릿을 벽에 고정합니다.

![4-23: 고정 템플릿 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_wKHbstT_hdTRxl0-5%2F-M_xVvFiuJCmxTBDGtzk%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%206.28.44.png?alt=media\&token=71efa1db-36c1-49e8-a259-dfc101c1f4f8)

3.나사 머리가 벽에서 7mm 튀어 나오도록 위치 A와 B에 M4 나사 2개를 삽입합니다(그림 4-24). 12 단계에서 사용할 나사를 삽입하기 위해 위치 C에 구멍을 뚫습니다.

![그림 4-24: 고정 나사 삽입](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_wC0scQbbprd3WetEJ%2F-M_wGAMHKdwt7fFjZ7QS%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%206.35.46.png?alt=media\&token=167a4639-75b4-40e1-b248-4074262ad0ea)

4.표시된 중심선에 샘플링 파이프를 배치합니다 (그림 4-25).&#x20;

5.샘플링 파이프를 적절한 깊이선에 맞게 자릅니다.&#x20;

* 3/4인치 파이프의 경우, 파이프 어댑터(C)를 연결하고 파이프를 상부 깊이선에 맞게 파이프를 자릅니다.&#x20;
* 25mm 파이프의 경우, 고정 템플릿에 표시된 하부 깊이선에 맞게 파이프를 자릅니다.&#x20;

6.표시된 중심선에 배기 파이프(사용할 경우)를 배치합니다.

7.표시된 중심선에 맞게 전선관을 배치합니다.

![4-25: 전선관과 파이프 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_yl52XqUQVdUrp3pNK%2F-M_ym9bNUjde75SRc_84%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%2592%25E1%2585%25AE%252012.30.54.png?alt=media\&token=de55e399-c5a3-49ce-80d1-2cccfb480bc3)

8.고정 템플릿을 제거합니다.&#x20;

9.감지기를 설치하려면 샘플링 파이프와 배기 파이프 및 전선관을 접으십시오.&#x20;

10.다음 단계에 따라 키 홀을 사용하여 감지기를 설치합니다.

![그림 4-26: 감지기 고정](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_wKHbstT_hdTRxl0-5%2F-M_x__2gStFM2UGGxc_r%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%2012.43.56.png?alt=media\&token=989bf68a-c68d-49de-888e-382a2bddd765)

* 오른쪽 나사(A) 머리 위에 감지기 뒤쪽의 오른쪽 키 홀을 배치합니다(그림 4-27).

![그림 4-27: 감지기와 나사 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_wKHbstT_hdTRxl0-5%2F-M_xaBJwafFplDocOr3O%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%2012.49.11.png?alt=media\&token=8e6d4a4d-466c-4399-8917-61792e0d0de2)

* 감지기를 왼쪽 혹은 반대쪽으로 밀어서 나사에 감지기 잠급니다 (그림 4-28).

![그림 4-28: 감지기 잠금](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_wKHbstT_hdTRxl0-5%2F-M_xb76nSdZdwS1Px4VF%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%2012.52.59.png?alt=media\&token=51c65528-3bbc-4cb2-ae79-2066bc5dda52)

* 감지기를 벽쪽으로 밀어 감지기의 키 홀이 B위치의 나사에 위치하도록 합니다.  (그림 4-29).

![그림 4-29: 두번째 나사에 감지기 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_wKHbstT_hdTRxl0-5%2F-M_xcbW6lOe5GWLhIwfL%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%2012.59.15.png?alt=media\&token=afa81128-0a61-47a7-9a34-af57248a8ad5)

* 감지기를 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려서 나사에 고정합니다 (그림 4-30).

![그림 4-30: 감지기 회전](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_wKHbstT_hdTRxl0-5%2F-M_xdcADtlSUz4K6qdLU%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%201.04.04.png?alt=media\&token=537100f0-fed0-4023-a94d-1fcd74cbf4e6)

12\. 감지기 왼쪽 하단의 끝 혹은 오른쪽 하단(상하 반전 감지기일 경우) M4 나사를 삽입합니다 (그림 4-31).

![그림 4-31: 나사 잠금](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_xe7MN8FB5jsnxxZxg%2F-M_xeugwNLDRaJ8y20PD%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%201.09.13.png?alt=media\&token=52fc3615-d723-4a01-bdeb-938db5ed34d4)

13.상부와 하부의 나사를 조여줍니다.&#x20;

14.파이프와 전선관을 삽입합니다.

## 4.3 배선

VEP-A10-P 감지기의 전기 단자에 있는 나사형 단자는 0.2 mm² \~ 2.5 mm² (24 \~ 14 AWG)의 전선 크기를 수용합니다.&#x20;

코드 별 요구 사항은 [공기 흡입형 연기 감지를 위한 코드 및 표준 정보](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/vep-a10-product-guide/..#undefined-7)를 참조하십시오.&#x20;

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 VESDA 시스템 설계 매뉴얼을 참조하십시오.&#x20;

{% hint style="info" %}
VEP-A10-P 감지기는 IP 40 등급이므로, 적절한 케이블 그랜드 또는 전선관을 사용해야 IP 등급을 유지할 수 있습니다. (IP 등급은 UL 테스트를 거치지 않았습니다.)
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
VEP-A10-P 내의 민감한 전자 부품의 손상을 방지하기 위해 감지기에서 디스플레이를 제거하기 전에 정전기 방전 (ESD) 예방 조치를 취해야합니다.
{% endhint %}

### 4.3.1 케이블 인입

VESDA-E VEP-A10-P에는 감지기 베이스의 상단과 하단에 전원, 릴레이 및 네트워크 케이블 연결을 위한 4개의 입구가 있습니다. 구멍의 직경은 26mm (1.02 인치)입니다.&#x20;

{% hint style="info" %}
IP 등급을 유지하려면 케이블 그랜드 또는 전선관을 사용해야 합니다.
{% endhint %}

![그림 4-23: 케이블 인입](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_xfJb7eTWRtQd3lZTa%2F-M_yg1TDCZ-DZR85-HLd%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%205.53.03.png?alt=media\&token=e0f95e6a-dfbe-4e63-91dc-769fe8a9ca10)

### 4.3.2 소켓 위치

![그림 4-33: 소켓 위치](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_xfJb7eTWRtQd3lZTa%2F-M_yjvN1g02Dzj1a-J7n%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%205.57.34.png?alt=media\&token=9171c377-4f22-4360-a4f2-f727f6f4d5a2)

### 4.3.3 전원

메인 보드에는 두 세트의 전원 단자가 있습니다 (그림 4-33). 현지 화재 안전 기준 및 기술 기준을 준수하는 24 VDC 전원 공급 장치를 PWR IN 소켓에 연결하고 필요한 경우 PWR OUT 소켓을 통해 다른 감지기로 전원을 공급합니다.&#x20;

전원 공급 장치의 극성이 반대로되면 감지기가 작동하지 않습니다.

{% hint style="danger" %}
공급되는 전압이 정상 전압 범위를 벗어나게 되면, 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 자세한 내용은 [섹션 2.7](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/2-product-information-a10#2-7) 제품 사양을 참조하여 주시기 바랍니다.&#x20;
{% endhint %}

#### 여러 감지기의 전원

최대 3개의 VESDA-E VEP 또는 VEU 감지기는 PWR OUT 전원 패스 스루 소켓을 각 후속 감지기의 PWR IN 소켓에 연결하여 동일한 전원 공급 장치에 데이지 체인으로 연결할 수 있습니다.

![그림 4-34: 단일 전원반과 멀티 감지기 전원](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_ymD5PAaVcuZk4goy0%2F-M_yp6AlmzwWCYfov5go%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%206.28.51.png?alt=media\&token=c72da35d-a4f2-4f4c-aeee-41515ae1523f)

#### 코드 및 표준 준수

전원 공급 장치는 해당 국가 및 지역에서 요구하는 현지 규정 및 표준을 준수해야 합니다. 코드에 관한 정보는 [공기 흡입형 연기 감지를 위한 코드 및 표준 정보](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/vep-a10-product-guide/..#undefined-7)를 참조하십시오.

### 4.3.4 통신 포트

통신 포트에 접근하려면 전면 도어를 열어야합니다. 전면 도어 열기에 대한 정보는 [섹션 7.2](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/7-maintenance-a10#7-2)를 참조하고 포트의 물리적 위치는 그림 4-33을 참조하십시오.

{% hint style="info" %}
감지기는 동일한 네트워크로 연결된 다른 감지기 및 장치에 대한 게이트웨이 기능도 제공합니다.&#x20;
{% endhint %}

#### USB

USB 포트는 Xtralis VSC 소프트웨어가 설치된 PC를 사용하여 VEP-A10-P의 초기 구성 및 로컬 유지 관리 또는 서비스에 사용됩니다. VEP-A10-P을 PC 또는 노트북에 연결하기 전에 Xtralis VSC를 설치하십시오. VSC를 설치하면, 통신에 필요한 장치 드라이버가 설치됩니다.&#x20;

{% hint style="info" %}

* USB 포트는 영구적인 연결로 사용해서는 안됩니다. 예를 들어, USB를 사용하여 감지기를 LAN에 연결하기 위한 이더넷 어댑터에 사용하지 말아야 합니다. 인증시 USB 포트는 일시적으로 사용하는 서비스 포트로 평가되었습니다.&#x20;
* 호환 정보를 위해서는 Xtralis VSC 설명서를 참조하여 주십시오.&#x20;
  {% endhint %}

#### 이더넷

이더넷 포트는 영구적인 연결로 사용할 수 있습니다. 이더넷 케이블은 케이블 연결 포트를 통해 연결될 수 있습니다. VEP-A10-P 감지기는 네트워크 스위치, 라우터 또는 PC/노트북에 직접 연결될 수 있으며, 표준 이더넷 케이블을 사용하십시오.

### 4.3.5 VESDAnet

VESDAnet은 연결된 VESDA-E 장치 간의 양방향 데이터 통신을 제공하는 네트워크입니다. VESDAnet 연결은 VEP-A10-P 감지기에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [섹션 2.6](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/2-product-information-a10#2-6-vesdanet)을 참조하십시오.&#x20;

네트워크에 장치를 연결하려면 RS 485(Belden 9841-120 Ohm) 연선 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.&#x20;

네트워크 케이블은 각 감지기의 VESDAnet 포트에서 종단처리가 됩니다.&#x20;

{% hint style="info" %}
통신 배선의 극성이 있으니, 주의하여 연결해야 합니다.&#x20;

VESDAnet 배선에서 접지 장애를 감시할 수 있으며, 이때, 접지 터미널(그림 1-1)이 올바른 접지에 연결되어야 합니다.&#x20;
{% endhint %}

![그림 4-35: 예시 폐쇄 루프 VESDAnet 네트워크](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_ymD5PAaVcuZk4goy0%2F-M_yv5DXDod3TgCm7AK-%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%206.52.28.png?alt=media\&token=0dc55ae5-16cb-4efb-a1f5-302609c7cd77)

VESDA-E VEP-A10-P 감지기는 VESDAnet A 및 B 단자가 루프된 상태로 공장에서 출고됩니다. 감지기를 VESDAnet에 연결하기 전에 A to B 링크를 제거하십시오. 만약, 감지기가 다른 장치와 네트워크로 연결되지 않는 단독형인 경우 A to B 링크를 제거하지 마십시오.

![그림 4-36: 단독형 감지기를 위한 A to B 링크](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_yvnjUMSh2YnRAKSYK%2F-M_yvrcVwhVU1XdhhV5F%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%207.04.50.png?alt=media\&token=306be60c-a33e-45de-b8ad-01228fc97d1b)

{% hint style="info" %}
자세한 내용은 VESDA-E 통신 가이드를 참조하십시오.
{% endhint %}

### 4.3.6 릴레이

메인 프로세서 카드에 있는 릴레이는 FACP (화재 수신기)에 연결되어 장애, 경보 및 기능정지 상태를 전달합니다. 릴레이는 Xtralis VSC를 사용하여 프로그래밍 할 수 있습니다. 릴레이 3과 6은 각각 중요 장애 및 화재 1에 대해 영구적으로 설정됩니다. 아래의 표 4-22는 릴레이에 대한 기능의 기본 할당을 설명하고, 각 릴레이의 기본 동작을 요약합니다. 섹션 5.5.9에서는 Xtralis VSC를 사용하여 릴레이 동작을 구성하는 방법을 설명합니다. 릴레이에 하나 이상의 조건을 할당 할 수 있습니다.

#### Fire 1 릴레이

화재 수신기(FACP)에 화재 경보 신호를 보내는 데 감지기 릴레이를 사용하려면 Fire 1 릴레이를 사용해야합니다.

#### 장애와 Fire 1 릴레이 터미널

중요 및 경미 장애 릴레이는 정상 동작 중에는 동작한 상태가 되지만, Fire 1 릴레이는 Fire 1 신호가 발생할 때만 동작하게 됩니다. 다음 표에서 릴레이의 동작에 대해 설명합니다.

#### 표 4-1: 일반적인 릴레이 동작

![](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaKdmuhLWz7RjsVlxnr%2F-MaKegKOIstgHads_cck%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-23%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%204.58.32.png?alt=media\&token=42b020e3-fe6c-4d6d-9cd4-7bf39ce601d0)

#### 릴레이 할당 및 동작

* 릴레이 1, 2, 4, 5, 7은 모두 구성 가능합니다. 예를 들어, 릴레이 5는 경보를 비활성화하도록 구성 할 수 있습니다.&#x20;
* 릴레이 3과 6은 각각 중요 장애 및 Fire 1로 고정됩니다. 이러한 릴레이는 추가 조건이 할당 될 수 있습니다.

#### 표 4-2: 기본 릴레이 할당

![](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaqdRSiU2YY0gPx--F9%2F-Maqf8NS6WLEq8qklcT1%2Fimage.png?alt=media\&token=81e57983-9335-4e34-b9ee-d9baf67c7b07)

### 4.3.7 감시되지 않는 일반 목적 입력 (GPI)

감시되지 않는 GPI는 기본적으로 원격 복구 기능을 포함하여, 다양한 작업에 사용할 수 있는 프로그램 가능한 입력입니다. 자세한 내용은 [섹션 5.5.8](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/5-configuration-a10#5-5-8)을 참조하십시오. 5V에서 30V 사이의 전압 입력에 의해 GPI가 동작하게 됩니다. 2V 미만에서는 꺼짐 신호로 인식합니다. 입력은 광 커플러 장치에 의해 시스템과 분리됩니다. &#x20;

### 4.3.8 감시되는 일반 목적 입력 (GPI)

감시되는 GPI는 접점 폐쇄 회로를 감시하고, 감시되지 않는 GPI와 동일한 기능을 제공합니다. 원격 복구 기능이 기본 설정입니다. 닫힌 접점에 의해 GPI는 동작하게 되고, 개방 회로에 의해 GPI는 꺼지게 됩니다. 10K의 배선 종단 저항을 사용하여 감지기에서 접점까지의 배선의 단선을 감시합니다. 종단 저항의 올바른 배선 정보는 [섹션 4.3.11](#4-3-11-gpi)을 참조하십시오.

### 4.3.9 화재 수신기(FACP)와의 일반적인 배선&#x20;

아래 다이어그램은 VESDA-E 감지기를 기존 화재 수신기 (FACP)에 연결하는 올바른 방법을 보여줍니다.

![그림 4-37: 화재 수신기와 EOL의 일반 배선](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_zBUUtNLvaNmd6TkJE%2F-M_zBrkMUNRo4rzI7xBj%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%208.09.04.png?alt=media\&token=acb16441-ab47-4a4b-998b-2c9fed47ceca)

### 4.3.10 주소형 중계기와의 일반적인 배선&#x20;

이 배선 예시는 VESDA-E 감지기와 타사의 입력 중계기 3개와 출력 중계기 1개와의 연결을 보여줍니다.&#x20;

{% hint style="info" %}
다음은 예시 도면입니다. 타사 장비의 정확한 배선 세부 사항은 해당 제품 설명서를 참조하십시오.
{% endhint %}

![그림 4-38: 입력/ 출력 중계기와 종단 저항](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-Ma0gBI2h0siOzSNgwCS%2F-Ma0gkanLCXiJH-GvW-1%2F%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B3%25E1%2584%258F%25E1%2585%25B3%25E1%2584%2585%25E1%2585%25B5%25E1%2586%25AB%25E1%2584%2589%25E1%2585%25A3%25E1%2586%25BA%25202021-05-18%2520%25E1%2584%258B%25E1%2585%25A9%25E1%2584%2592%25E1%2585%25AE%25208.23.28.png?alt=media\&token=d32cc2a9-9ee0-40f9-8708-d3ac35760d0a)

### 4.3.11 전원반 감시를 위한 감시형 GPI 일반 배선

아래 다이어그램은 전원 공급 장치 감시를 구성하는 올바른 방법을 보여줍니다. 또한 종단저항(EOL)이 올바르게 설치된 위치도 보여줍니다. 자세한 내용은 [섹션 4.3.8](#4-3-8-gpi)을 참조하십시오.

![그림 4-39: 전원반 연결 개요도](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-M_zC84dES8gAVA91xr1%2F-M_zI8PP4DxNS4e2Eyj-%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A3%E1%86%BA%202021-05-18%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%208.43.57.png?alt=media\&token=1196be9e-56cc-41dc-ad1f-4fb89b00d056)

### 4.3.12 예비 전원 (배터리)

주 전원 공급이 중단된 경우 VEP-A10-P 감지기는 외부 전원 공급 장치에 있는 백업 배터리에 의해 동작합니다. (전원 공급 장치는 현지 화재 안전 기준 및 표준을 준수해야합니다). 배터리의 크기는 다음에 의해 결정됩니다.

* 해당 국가 혹은 지역 코드와 표준
* 시스템에 필요한 총 전력
* 예비 전원으로 동작 가능한 필요 시간
* 용량 감소 허용량
* 예상 온도 변화

{% hint style="info" %}
제조업체의 사양 또는 현지 규정 및 표준에 따라 배터리를 검사하고 교체하는 것이 좋습니다.
{% endhint %}

백업 배터리 크기 계산을 용이하게 하기 위해 배터리 계산 시트가 아래에 포함되어 있습니다.

#### 표 4-3: 예비 전원(배터리) 용량 계산

![](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MaqdRSiU2YY0gPx--F9%2F-MaqgpJznwILaxDccVgo%2Fimage.png?alt=media\&token=3e218c70-8dce-4a0d-80f6-61fcd79b1c05)

## 4.4 전원 켜기

감지기를 설치 한 후에는 시스템 전원을 켜야 합니다. 전원 켜기 시퀀스는 약 15 초가 소요됩니다. VEP-A10-P 감지기에는 전원 스위치가 없습니다. 즉, 메인 보드의 전원 입력 단자에 전원을 공급하면 켜지는 "항상 켜짐" 장치입니다 (그림 4-33). 이 프로세스는 Xtralis에서 공인된 엔지니어만 수행해야 합니다. 시스템 전원이 켜지지 않으면, 모든 전선이 터미널에 고정되어 있고 극성이 올바른지 확인하십시오.

**전원 켜기:**&#x20;

* 전원 LED가 켜지고, 감지기가 자가 진단을 실행합니다.&#x20;
* 장애 혹은 고장이 있는 경우, 장애 LED가 켜지게 됩니다. 장애 내용은 Xtralis VSC의 이벤트 목록에서 확인할 수 있습니다.&#x20;
* 흡입기가 동작하고 배기구로 바람이 나오는 것을 느낄 수 있습니다.

처음 전원이 켜지고 난 후 기류 표준화가 완료될 때까지 기류 장애가 표시되는 것은 정상입니다. 감지기의 전면 디스플레이에 버튼을 눌러 감지기를 복구하면, 비복구형 릴레이가 꺼지고 장애 LED가 꺼집니다. 만약, 다른 장애가 있는 경우, 장애 LED가 다시 켜지게 됩니다. 예비 시스템 점검을 실시하십시오.

## 4.5 설치 점검

#### 표 4-5-1 점검표 예시

| 구분               | 내용                    |
| ---------------- | --------------------- |
| 현장 이름            | *한국하니웰 천안 공장*         |
| 주소               | *충청북도 천안시 서북구*        |
| 감지기 일련 번호와 생산 일자 | *9710111, 2019-08-01* |
| 설치자 이름           | *박동선*                 |
| 서명               |                       |
| 날짜               | *2019-10-1*           |

아래 나열된 다음 점검을 수행하여 시운전 엔지니어에게 전달하기 전에 필요한 모든 항목이 완료되었는지 확인하십시오.

#### 표 4-5-2 설치 완료 점검&#x20;

| 설치 점검                                                                                    | 완료 (Y/N) |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| <p>감지기는 마운팅 브래킷에 단단히 고정되어 있습니다 (사용중인 경우). <br>자세한 내용은 그림 4-22를 참조하십시오.</p>               | *Y*      |
| <p>샘플링 파이프는 공기 흡입구에 단단히 연결되어 있습니다. <br>파이프가 접착되지 않았는지 확인하십시오.</p>                        | *Y*      |
| 전원 공급 장치 배선이 감지기에 연결되었습니다.                                                               | *Y*      |
| <p>감시형 GPI에 종단 저항이 연결되었습니다. <br>자세한 내용은 <a href="#4-3-11-gpi">섹션 4.3.11</a>을 참조하십시오.</p> | *Y*      |
| <p>감지기의 경보 및 장애 릴레이 출력 단자가 화재 수신기 <br>혹은 중계기에 연결되었습니다. </p>                              | *Y*      |
| <p>배기구에서 접착 테이프가 제거되었습니다. <br>배기 파이프(장착 된 경우)가 접착되지 않았는지 확인합니다.</p>                      | *Y*      |
| 디스플레이에서 보호 필름이 제거되었습니다.                                                                  | *Y*      |
| 설계에 맞게 샘플링 배관이 설치 및 점검되었습니다.                                                             | *Y*      |

## 4.6 예비 시스템 점검

VEP-A10-P 감지기를 설치 한 후 사용을 시작하기 전에 예비 시스템 점검이 필요합니다.&#x20;

예비 시스템 검사를 수행하려면 :&#x20;

* 전원을 공급하여 감지기의 전원을 켭니다.&#x20;
* 디스플레이가 동작하는지 확인합니다.&#x20;
* 배기구에서 공기가 배출되고 있는지 확인하여 흡입기가 동작하는지 확인합니다.
