# 6 시운전

감지기는 Xtralis VSC 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍됩니다.

VEP-A00 감지기의 시운전이 완료되면, 설치 중에 정의 된 매개 변수에 따라 경보 및 장애를 보고합니다.

{% hint style="info" %}
참고 : 감지기는 연기로 테스트해야 합니다.
{% endhint %}

감지기 시운전하기 전에 :

1. 파이프 네트워크가 깨끗하고, 모든 접합부가 올바르게 장착되고 밀봉되어 있는지 확인합니다 (접착되어서는 안되는 감지기 흡입구 및 엔드캡 제외).
2. 전원이 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오. 파이프 기류량이 [섹션 3.1](https://honeywell.gitbook.io/project/vep-a10-product-guide/3-pipe-network-a10#3-1)에 표시된 최소 요구 사항을 준수하는지 확인하십시오. 현재 모든 장애는 무시하셔도 됩니다.
3. 기류 옵션에서 사용중인 파이프를 설정합니다.
4. 전송 시간을 맞추기 위해, ASPIRE의 설계에 맞게 흡입기 속도를 설정합니다.&#x20;
5. 기류 표준화를 실행하십시오.이 작업은 약 3분이 소요되며, 그 후 파이프 유량(%)이 100%에 가까워야 합니다.
6. 표준화 이후 감지기를 복구하십시오. 이제 [섹션 3.1](https://honeywell.gitbook.io/project/vep-a10-product-guide/3-pipe-network-a10#3-1)에 표시된 대로 기류량이 유지되는 경우, 장애 없이 동작해야 합니다.

자동학습 절차를 시작할 때, 방호 구역의 환경이 정상적인 동작 조건이 되었는지 확인해야 합니다. 자동학습을 시작하면, 그때의 환경을 정상 상태로 감지기는 인식하기 때문입니다.

제조사는 자동학습 기간을 14일로 설정할 것을 권장합니다.

자동학습이 완료된 후, 민감도 설정 값이 현지 규정 및 규정에서 허용하는 범위 내에 있는지 검토해야 합니다.

{% hint style="info" %}
자동학습 결과가 해당 감지기의 형식 승인시 감도 범위 이내인지 확인해야 합니다.
{% endhint %}

코드에 대한 정보는 [공기 흡입형 연기감지기를 위한 코드 및 표준 정보](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/vep-a00-product-guide#undefined-7)를 참조하십시오.

## 6.1 연기 자동학습

연기 자동학습은 Xtralis VSC 또는 감지기의 메인 보드에 있는 자동 구성 버튼을 사용하여 시작할 수 있습니다.

연기 자동학습 프로세스 동안에 감지기는 평균 연기 및 최대 연기 수준을 감지하고, 운영 환경에 적합한 민감도를 결정합니다. 이 절차를 통해 방호구역 내부의 정상적인 환경 변화로 인한 오경보를 최소화할 수 있습니다.

학습 기간 동안 경보 조건이 발생하면, 자동학습을 완료하지 못하게 됩니다. 이 경우, 자동학습을 다시 시작해야 합니다. 자동학습이 중지되면, 민감도 설정은 이전 설정으로 유지됩니다.

학습 기간 동안 방호구역 내부의 환경 변화는 정상적인 동작 조건으로 인지하게 됩니다.

연기 자동학습 기간은 최소 15분에서 최대 16일까지 설정할 수 있으며, 기본 설정은 14일입니다.

주간/야간 민감도 전환을 사용하고 자동학습이 실행중인 경우, 주간과 야간 모두 자동학습이 최소 한 시간 동안 실행되는지 확인하십시오. (자동 학습 기간동안 민감도 전환이 발생하도록 설정해야 합니다.)

#### 표 6-1: 연기 자동학습 범위

| 경보 레벨              | 연기 자동 학습 범위                                     |
| ------------------ | ----------------------------------------------- |
| Alert              | 0.005% \~ 2.0% obs/m, 0.0016% \~ 0.625% obs/ft  |
| Action (Pre-Alarm) | 0.005% \~ 2.0% obs/m, 0.0016% \~ 0.625% obs/ft  |
| Fire 1 (Alarm)     | 0.010 % \~ 2.0% obs/m, 0.0031% \~ 0.625% obs/ft |
| Fire 2             | 0.020 % \~ 20.0% obs/m, 0.0063% \~ 6.25% obs/ft |

코드 정보는 [공기 흡입형 연기 감지를 위한 코드 및 표준 정보](https://honeywell.gitbook.io/project/vesda/vep-a00-product-guide#undefined-7)를 참조하십시오.

## 6.2 기류 자동학습

기류 자동학습은 Xtralis VSC 혹은 감직의 내부 메인 보드에 있는 자동구성 버튼으로 시작할 수 있습니다.

기류 자동 학습 프로세스 동안 감지기는 공기 흐름을 표준화 한 다음 시간이 지남에 따라 평균, 최대 및 최소 공기 흐름을 인식하고, 정상적인 기류 변화로 인해 기류 장애가 발생하지 않도록 최적화된 기류 흐름 설정값을 설정합니다.

학습 기간 동안 기류 장애가 발생하면, 자동학습을 완료하지 못하게 됩니다. 이 경우, 자동학습을 다시 시작해야 합니다. 자동학습이 중지되면 기류 설정값은 이전 설정을 유지합니다.

학습 중에 경험 한 조건을 정상적인 동작 조건으로 인식학게 됩니다.

기류 자동학습 기간은 최소 15분에서 최대 16일까지 설정할 수 있으며, 기본값은 14일입니다.

## 6.3 시운전 연기 테스트

파이프 네트워크에 결합이 없는 것을 확인하고, 시스템이 정상 동작하고 있음을 확인한 후, 연기의 전송시간을 측정하기 위해 연기 테스를 실행해야 합니다.

이 테스트에서는 가장 먼 샘플링 구멍에 연기를 주입한 후, 연기가 감지기로 이동하는데 걸리는 시간을 측정하는 것이 포함됩니다. 결과는 기록되고 다음 테스트와 비교하여 시스템의 변화를 기록해야 합니다.

시운전시 연기 테스트에 대한 자세한 내용은 [VESDA-E 시운전 가이드](https://xtralis.com/file/6011) (문서번호: 10195)를 참조하십시오.
