# 포인트

## **감지기**

FSP-851 (광전식 연기감지기), FST-851R (열 감지기), FSL-751 (고감도 감지기), FAPT-851 (열연 복합식 감지기)와 같은 주소형 감지기의 포인트입니다.

#### **주소 체계**

* NxxxLxxDxxx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> Lxx : Loop(LCM, LEM)를 의미하며, 두자리 숫자입니다. (예 : L02, L2). 범위는 1 - 10번까지 부여 가능합니다.
>
> Dxxx : Detector(감지기)를 의미하며, 세자리 숫자입니다. (예 : D003, D3). 범위는 1 - 159번까지 부여 가능합니다.

#### **아이콘**

감지기의 아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

![감지기의 아이콘 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/775/020/files/attach/images/320/775/020/21f0298c0ac2a14b61387e7790a0df37.png)

## **중계기**

FMM-101 (소형 입력 중계기), FMM-1 (입력 중계기), FRM-1 (출력 중계기), FCM-1 (제어 중계기), FTM-1 (전화용 중계기), FZM-1 (일반감지기용 중계기)등과 같은 주소형 중계기 포인트입니다.\\

#### **주소 체계**

* NxxxLxxMxxx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> Lxx : Loop(LCM, LEM)를 의미하며, 두자리 숫자입니다. (예 : L02, L2). 범위는 1 - 10번까지 부여 가능합니다.
>
> Mxxx : Module(중계기)를 의미하며, 세자리 숫자입니다. (예 : D003, D3). 범위는 1 - 159번까지 부여 가능합니다.

#### **아이콘**

중계기의 아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

![중계기의 아이콘 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/775/020/files/attach/images/320/775/020/9d9f349f1f76d75b3db008e384ad9c69.png)

## **Zone**

#### **정의**

주소형 기기의 그룹을 묶거나, 간단한 로직을 사용할 수 있는 소프트웨어 포인트입니다.

#### **특징**

만약, 주소형 기기의 그룹을 묶기 위해 사용될 경우, 개별 주소형 기기의 CBE(Control By Event)에 같은 번호의 Zone을 입력하여 주고, 그 그룹번호(Zone 번호)를 이용하여 Logic Zone이나 Troble Zone에 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 2층 감지기를 "Zone002"로 그룹을 묶을 경우, 2층에 설치된 모든 감지기의 CBE에 "Z2"를 를 입력합니다. 그리고, Z2가 동작하여 경종이 동작할 수 있도록 연동 프로그램 Logic Zone(ZL2) 작성합니다. ZL2 = OR(Z2) 그리고, 경종을 동작시키는 출력 중계기의 CBE에 "ZL2"를 입력하면, 그룹을 묶어서 연동 프로그램을 작성할 수 있습니다.

![그룹을 묶어서 프로그램하는 경우 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/775/020/files/attach/images/320/775/020/4b144000a7a1f01ad0453a716ffd0d3b.png)

만약, 간단한 로직을 위해 사용될 경우, 위와 동일하게 2층에 설치된 모든 감지기의 CBE에 "Z2"를 입력합니다. 그리고, 동작해야 할 경종용 출력 중계기의 CBE에 "Z2"를 입력하면 간단한 연동 프로그램을 작성할 수 있습니다.

![Zone만으로 프로그램하는 경우 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/775/020/files/attach/images/320/775/020/bcdc330d652661502e76782a16b2ee8d.png)

위의 예시에서 적용한 로직은 아주 간단한 로직이므로, 두가지의 방식으로 모두 사용 가능하나, AND / NOT / ANYX / XZONE / DEL / SDEL / TIME등과 같은 함수를 위해서는 Logic Zone을 사용해야만 합니다.

#### **주의사항**

그룹을 묶기 위해 사용될 경우, 절대 입력 포인트와 출력 포인트를 같은 Zone을 입력하지 않아야 합니다. 간단한 로직으로 동작하게 되어, 원하지 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

그러므로, 입력 포인트를 위한 그룹과 출력 포인트를 위한 그룹은 별도의 Zone을 사용해야 합니다.

* **복구 불가능형 : Non-Reset Control (판넬 OS 15버전 이상 사용 가능)**&#x20;

> General Zone은 복구 가능형과 불가능형으로 프로그램 할 수 있습니다. 복구 가능형은 주소형 기기와 마찬가지로 수신기가 복구될 때, 그 값이 복구되는 타입이며, 복구 불가능형은 수신기가 복구되어도 그 값이 변하지 않는 포인트입니다. 화재 수신기의 자동/수동 모드를 결정하기 위해 Zone이 사용될 경우, 복구 불가능형으로 프로그램해야 합니다.
>
> 단, 화재 수신기의 자동/수동 모드를 결정하기 위해 복구 불가능형으로 프로그램하면, 해당 Zone은 주소형 기기와 연결될 수 없습니다.

* **음향정지형 : Silenceable (판넬 OS 18버전 이상 사용 가능)**&#x20;

> 음향정지형은 수신기가 Silence 명령을 수행하는 경우 해당 Zone의 값을 복구하는 타입입니다.

#### **주소 체계**

* 수신기 : NxxxZxxx&#x20;
* ONYXWorks : Nxxx Zonexxx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> Zxxx : Zone을 의미하며, 세자리 숫자입니다. (예 : Z003, Z3). 범위는 0 - 999번까지 부여 가능합니다. Z0는 시스템에서 이미 선언된 포인트로 Common Fire 라고 부릅니다. 즉, 화재 수신기가 화재 모드가 되는 경우 즉시 동작하는 포인트입니다.

#### **아이콘**

아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

![Zone의 아이콘 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/775/020/files/attach/images/320/775/020/5cf837670426730f7b68718f911210e4.png)

## **Logic Zone**

#### **정의**

화재 수신기의 연동 프로그램을 위해 존재하는 소프트웨어 포인트입니다.

#### **특징**

NOTIFIER의 최고 핵심 기술중의 하나로, 타 시스템은 연동 프로그램 안에 입력과 출력을 동시에 넣는 방식이지만, 이 Logic Zone은 함수를 이용하여 먼저 로직을 선언해 두고, 개별 기기에서 그 로직에 참여할 것인지를 결정하는 방식입니다. 그러므로, 특대형 현장에서 쉽게 연동 프로그램을 작성할 수 있고, Logic Zone안에 또 다른 Logic Zone을 넣을 수 있으므로 매우 유연하게 프로그램을 작성할 수 있습니다. 아울러, 해당 Logic Zone의 동작 시점을 분석하여 CPU의 처리 속도 및 지연시간까지 산출 가능합니다.

#### **갯수**

NFS2-3030 수신기 기준 최대 1,000개가 제공되므로, 연동이 매우 복잡한 건물에도 부족함 없이 사용할 수 있습니다.

#### **함수**

프로그램에 사용되는 함수는 아래와 같습니다.

#### **포인트**

* Detector : 감지기&#x20;
* Module : 중계기&#x20;
* Zone : 일반 Zone&#x20;
* Logic Zone : 로직 함수용 Zone&#x20;
* Special Fn : 특수기능 (Special Function)&#x20;
* Switch Group : 스위치 그룹 (ACS의 스위치 그룹)&#x20;
* ACS Address : ACS 주소 (ACM-24AT, AEM-24AT의 주소)&#x20;
* **함수**
* AND : 피연산자가 모두 조건에 맞는 경우, AND(L1D1,L1D2) – L1D1과 L1D2가 모두 동작한 경우
* OR : 피연산자가 하나 이상 조건에 맞는 경우, OR(L1D1,L1D2) – L1D1 혹은 L1D2가 동작한 경우&#x20;
* NOT : 피연산자 부정, NOT(L1D1) – L1D1이 동작하지 않은 경우&#x20;
* ONLY1 : 피연산자중 하나만 동작했을때, ONLY1(Z1) – Z1에서 하나만 동작한 경우&#x20;
* ANYX : 피연산자 중 특정 갯수만 동작했을때, ANYX(2,L1D1,L1D2,L1D3) – L1D1 \~ D3    번 중에서 두개만 동작한 경우&#x20;
* XZONE : 하나의 존에 두 개 이상의 감지기 (교차방식)&#x20;
* RANGE : 범위, RANGE(L1D1,L1D5) - 1번부터 5번감지기까지&#x20;
* DEL : 지연 시간, DEL(00:00:30,\*\*:\*\*:\*\*,L1D1) – L1D1이 동작하고 30초후&#x20;
* SDEL : 지연 시간 + 동작 시간, DEL(00:00:30,00:00:05,L1D1) – L1D1이 동작하고 30초후 5초동안&#x20;
* TIM : 시각(특정날짜, 매주, 매일, 동작시작시각, 동작정지시각), TIM(MO,09:00:00,09:00:10) – 매주 월요일 9:00 부터 10초동안&#x20;
* FIRE : 조건 연산자로 포인트가 FIRE ALARM상태인 경우&#x20;
* PRE : 조건 연산자로 포인트가 PRE ALARM 상태인 경우&#x20;
* NON : 조건 연산자로 포인트가 NON-FIRE ALARM 상태인 경우&#x20;
* DIS : 조건 연산자로 포인트가 DISABLE 상태인 경우&#x20;
* SUP : 조건 연산자로 포인트가 SUPERVISORY 상태인 경우&#x20;
* SEC : 조건 연산자로 포인트가 SECURITY ALARM 상태인 경우&#x20;
* AUTO : 조건 연산자로 스위치 그룹이 AUTO 상태인 경우&#x20;
* NORM : 조건 연산자로 스위치 그룹이 NORMAL 상태인 경우&#x20;
* SCSDIS : 조건 연산자로 SCS-8L의 스위치가 DISABLE상태인 경우&#x20;
* **주소 체계**
* 수신기 : NxxxZLxxxx
* ONYXWorks : Nxxx L-Znxxxx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> ZLxxxx : Logic Zone을 의미하며, 네자리 숫자입니다. (예 : ZL003, ZL3). 범위는 1 - 1000번까지 부여 가능합니다.

#### **아이콘**

아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

![Logic Zone의 아이콘](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/775/020/files/attach/images/320/775/020/5ca48fc9eebf1149f5aadc61d371668e.png)

## **Trouble Zone**

#### **정의**

화재 수신기의 장애 관련 연동 프로그램을 위해 존재하는 소프트웨어 포인트입니다.

#### **특징**

Trouble Zone은 Logic Zone과 거의 흡사한 기능과 특징을 가지고 있습니다. 다만, Logic Zone은 1,000개까지 있으나, Trouble Zone은 100개이며, 사용 가능한 함수도 제약적입니다.

#### **함수**

프로그램에 사용되는 함수는 아래와 같습니다.

#### **포인트**

* Detector : 감지기&#x20;
* Module : 중계기&#x20;
* Zone : 일반 Zone&#x20;
* Trouble Zone : 로직 함수용 Zone&#x20;
* System TBL : 시스템 장애 (System Trouble)&#x20;
* **함수**
* AND : 피연산자가 모두 조건에 맞는 경우, AND(L1D1,L1D2) – L1D1과 L1D2가 모두 장애 상태인 경우
* OR : 피연산자가 하나 이상 조건에 맞는 경우, OR(L1D1,L1D2) – L1D1 혹은 L1D2가 모두 장애 상태인 경우&#x20;
* NOT : 피연산자 부정, NOT(L1D1) – L1D1이 장애상태가 아닌 경우&#x20;
* ONLY1 : 피연산자중 하나만 조건에 맞는 경우, ONLY1(Z1) – Z1에서 하나만 장애 상태인 경우&#x20;
* ANYX : 피연산자 중 특정 갯수만 조건에 맞을때, ANYX(2,L1D1,L1D2,L1D3) – L1D1 \~ D3    번 중에서 두개만 장애 상태인 경우&#x20;
* RANGE : 범위, RANGE(L1D1,L1D5) - 1번부터 5번감지기까지&#x20;
* DEL : 지연 시간, DEL(00:00:30,\*\*:\*\*:\*\*,L1D1) – L1D1이 장애상태가 되고 30초후&#x20;
* SDEL : 지연 시간 + 동작 시간, DEL(00:00:30,00:00:05,L1D1) – L1D1이 장애상태가 되고 30초후 5초동안&#x20;
* TIM : 시각(특정날짜, 매주, 매일, 동작시작시각, 동작정지시각), TIM(MO,09:00:00,09:00:10) – 매주 월요일 9:00 부터 10초동안&#x20;
* **주소 체계**
* 수신기 : NxxxZTxxxx
* ONYXWorks : Nxxx T-Znxxxx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> ZTxxxx : Trouble Zone을 의미하며, 세자리 숫자입니다. (예 : ZT003, ZT3). 범위는 1 - 100번까지 부여 가능합니다.

#### **아이콘**

아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

![Logic Zone의 아이콘 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/775/020/files/attach/images/320/775/020/4514d9b62607820639202c59bc25876c.png)

## **Releasing Zone**

#### **정의**

소화가스설비와 같은 방출 제어를 위해 사용되는 소프트웨어 포인트입니다. 방출제어를 위해 꼭 이 소프트웨어 포인트를 사용해야 하는 것은 아닙니다. 대부분의 로직은 Logic Zone을 이용하여 구현 가능합니다.

#### **특징**

감지기와 수동조작스위치, 방출용 출력 중계기들의 CBE에 하나의 Releasing Zone을 입력하고, 그 Releasing Zone에 속성을 부여하는 방식으로 프로그램됩니다.

하지만, 수신기별로 10개까지만 부여될 수 있습니다.

* **Delay Time : 지연시간**&#x20;

> 화재가 감지되고, 방출까지의 지연시간을 입력합니다. (0 – 60초)

* **Abort Switch : 방출지연 스위치**&#x20;

> 방출 지연 스위치의 속성을 선택하는 것으로 ULI, IRI, NYC, AHJ의 방식중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

* **Cross Zone : 교차회로**&#x20;
  * YES : 감지기 두 개 이상 동작시&#x20;
  * NO : 사용하지 않음 (한 개 이상의 감지기 동작시)&#x20;
  * ZONE : 서로 다른 두 개의 Zone이 동작한 경우&#x20;
  * HEAT : 연기/열이 같이 동작한 경우&#x20;
  * SOAK TIME : 방출 시간 (0 – 999초), 0초 선택시 복구될때까지 계속 동작&#x20;
* **주소 체계**
* 수신기 : NxxxZRx
* ONYXWorks : Nxxx R-Znx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> ZRx : Releasing Zone을 의미하며, 두자리 숫자입니다. (예 : ZR3). 범위는 0 - 9번까지 부여 가능합니다.

#### **아이콘**

아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

Releasing Zone의 아이콘

## **Special Zone**

#### **정의**

Special Zone은 특수한 경우에 사용되는 소프트웨어 포인트입니다.

#### **특징**

* **ZF0 : Positive Alarm Sequence (PAS)**&#x20;

> 예비경보 발생후 일정 시간 (60 - 180초) 후에 동작하는 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF1 : System Trouble**&#x20;

> 수신기에 하나 이상의 장애가 있을 경우 동작하는 소프트웨어 포인트입니다. (단, AC Fail 제외)

* **ZF2 : AC Power Fail**&#x20;

> 수신기의 입력 전압(AC)가 공급되지 않는 경우 동작하는 소프트웨어 포인트입니다. 즉, 수신기 전면부 "AC FAIL" LED가 동작하는 경우 켜집니다.

* **ZF3 : Security**&#x20;

> 수신기에 보안 입력 기기가 동작하는 경우, 켜지는 소프트웨어 포인트입니다. 즉, 수신기 전면부 "SECURITY" LED가 동작하는 경우 켜집니다.

* **ZF4 : Supervisory**&#x20;

> 수신기에 감시 이벤트가 발생한 경우, 동작하는 소프트웨어 포인트입니다. 즉, 수신기 전면부 "SUPERVISORY" LED가 동작하는 경우 켜집니다.

* **ZF5 : Alternate Sensitivity Activation**&#x20;

> NON-FIRE 포인트에서 감지기의 경보 민감도가 대체 경보 민감도로 동작하는 경우 켜지는 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF6 : Plant Isolate Special Zone (Australian Mode)**&#x20;

> 화재 수신기의 지역 설정이 호주일때 사용되는 회로분리기 제어용 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF7 : Drill (Australian Mode)**&#x20;

> 화재 수신기의 지역 설정이 호주일때, 피난훈련에 사용되는 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF9 : PreAlarm**&#x20;

> 화재 수신기에 예비경보 (ALERT, ACTION)이벤트가 있을 경우, 동작하는 소프트웨어 포인트입니다. 즉, 수신기 전면부 "PREALARM" LED가 동작하는 경우 켜집니다.

* **ZF10 : Alarm Verification**&#x20;

> 감지기 혹은 중계기에서 경보확인 (Alarm Verification)이 동작할 경우, 켜지는 소프트웨어 포인트입니다.

\*\*\*\*

* **ZF11 : Drill**&#x20;

> 수신기 전면부 Drill 버튼이 동작하거나 피난훈련(Drill)이 시작되는 경우, 켜지는 소프트웨어 포인트입니다. 시스템 복구(RESET)가 실행되면 ZF11은 꺼지게 됩니다.

* **ZF12 : Acknowledge**&#x20;

> 수신기 전면부 확인(ACKNOWLEDGE)버튼이 동작하는 경어, 켜지는 소프트웨어 포인트입니다. 2초후에 정상으로 돌아옵니다.

* **ZF13 : Silence**&#x20;

> 수신기 전면부에 음향정지(SILENCE)버튼이 눌려지는 경우, 동작하는 소프트웨어 포인트입니다. 2초후에 정상으로 돌아옵니다.

* **ZF14 : Reset**&#x20;

> 수신기 전면부에 복구(RESET) 버튼이 눌려지는경우, 동작하는 소프트웨어 포인트입니다. 10초후에 정상으로 돌아옵니다.

* **ZF16 : Drill Zone**&#x20;

> 피난훈련(Drill)모드가 사용자화(Custom)로 설정된 경우, 피난훈련이 시작될때 켜지는 소프트웨어 포인트입니다. 시스템 복구(RESET)가 실행되면 정상으로 돌아옵니다.

* **ZF17 : Signal Silence (Australian Moe)**&#x20;

> 수신기의 지역설정이 호주일때 사용 가능하며, 수신기에서 음향정지가 동작하면 켜지는 소프트웨어 포인트입니다. 시스템 복구가 실행될때까지 동작상태를 유지합니다.

* **ZF18 : CO Alarm**&#x20;

> CO 경보가 있을 경우, 켜지는 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF19 : CO Pre-Alarm**&#x20;

> CO 예비경보가 있을 경우, 켜지는 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF20 : MNS Alarm**&#x20;

> 수신기에 대중통보경보(Mass Notification Alarm)가 발생한 경우, 동작하는 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF21 : MNS Supervisory**&#x20;

> 수신기에 대중통보감시 (Mass Notification Supervisry) 이벤트가 발생한 경우, 동작하는 소프트웨어 포인트입니다.

* **ZF22 : MNS Trouble**&#x20;

> 수신기에 대중통보장애(Mass Notification Trouble) 이벤트가 발생한 경우, 동작하는 소프트웨어 포인트입니다.

#### **주소 체계**

* 수신기 : NxxxZFx&#x20;
* ONYXWorks : Nxxx F-Znx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> ZFx : Specail Zone을 의미하며, 두자리 숫자입니다. (예 : ZF3). 범위는 수신기의 타입 및 지역설정에 따라 다릅니다.

#### **아이콘**

아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

Special Zone의 아이콘

## **System Trouble**

#### **정의**

수신기 내부 모듈에서 장애가 발생하는 경우 동작하는 소프트웨어 포인트입니다.

각 포인트의 세부 정보는 별도의 Trouble Shooting Manual을 참조하여 주시기 바랍니다.

#### **주소 체계**

* 수신기 : NxxxTxxx&#x20;
* ONYXWorks : Nxxx T-Znxxx&#x20;

> Nxxx : Node(수신기, NCA, DVC, GW)를 의미하며, 세자리의 숫자입니다. (예 : N001, N1). N000은 로컬 수신기 즉, 자기자신의 노드를 의미합니다. 범위는 0 – 240번까지 부여 가능합니다.
>
> Txxx : Trouble을 의미하며, 세자리 숫자입니다. (예 : ZT138). 범위는 0 - 680번까지 부여 가능합니다.

#### **아이콘**

아이콘은 아래와 같으며, 사용된 이미지는 원하는 그림으로 개별 변경할 수 있습니다.

Releasing Zone의 아이콘
