# 이벤트

## 화재

동작시 화재 이벤트를 발생하도록 프로그램된 주소형 기기가 동작할 경우, 화재 경보 이벤트가 발생됩니다.

아나로그 감지기의 경우 프로그램에서 설정된 값 보다 측정값이 높아서 발생합니다. 중계기의 경우 연결된 기기가 동작하여 중계기 2차의 배선을 단락(Short)시키거나 단선(Open)시켜서 발생합니다. (보통 단락에 의해 화재가 발생하나, 포인트 프로그램에 따라 단선시에 화재가 되는 기기도 있습니다.)

화재경보는 래칭(잠금, Latching)타입으로 한번 발생하면, 복구(Reset)을 실행하지 않는 한 자동 복구되지 않습니다.

화재 이벤트가 발생하면 화면 상단 타이틀 바가 아래와 같이 변경됩니다.

![화재 경보](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-LcepFDpx9LdZ-GE8TvF%2F-LcepatB_-cvkOIPwpW-%2F2019-04-14%20\(1\).png?alt=media\&token=a9f44024-aef3-47ae-9014-4eb4ed3859e4)

{% embed url="<http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/2116/050/035/263cd91d08580a23793ee33fd4b4e72a.mp4>" %}

감지기의 경우 아래의 TYPE CODE ID 로 프로그램될 경우 화재가 발생합니다.

| TYPE CODE ID   | DESCRIPTION                                 |
| -------------- | ------------------------------------------- |
| ASPIRATION     | 공기흡입형 레이져 혹은 주소형 공기흡입 감지기                   |
| SMOKE (ION)    | 이온화 연기 감지기                                  |
| SMOKE(DUCTI)   | 덕트 이온화 연기 감지기                               |
| SMOKE(PHOTO)   | 광전식 연기 감지기                                  |
| RFSMOKE(PHOTO) | 무선 광전식 연기 감지기                               |
| SMOKE(HARSH)   | HARSH 연기 감지기                                |
| SMOKE(LASER)   | 레이져 연기 감지기                                  |
| SMOKE(DUCTL)   | 덕트 레이져 연기 감지기                               |
| PHOTO/CO       | 광전식/CO 복합 감지기                               |
| P/CO (P SUP)   | 광전식/CO 복합 감지기. 연기는 감시로 동작 (국내 사용 불가)        |
| P/CO (C SUP)   | 광전식/CO 복합 감지기. CO는 감시로 동작                   |
| HEAT           | 87.78℃ 열 감지기                                |
| HEAT+          | 87.78℃ 열 감지기와 저온 경고                         |
| HEAT(FIXED)    | 57.22℃ 인텔리전트 열 센서                           |
| HEAT (ROR)     | 9.44℃/분 차동식 감지기                             |
| SMOKE ACCLIM   | 광전/열 복합식 감지기                                |
| SMOKE(ACCLI+)  | 광전/열 복합식 감지기와 저온 경고 혹은 FSC-851 광전식 멀티 연기 센서 |
| SMOKE(MULTI)   | 멀티센서 연기 감지기                                 |
| SMOKE(BEAM)    | 분리형 연기 감지기                                  |
| ACCL(P SUP)    | 연기/열 복합식 감지기. 광전은 감시로 동작 (국내 사용 불가)         |
| ACCL+(P SUP)   | 광전/열 복합식 감지기와 저온 경고. 광전은 감시로 동작 (국내 사용 불가)  |

중계기의 경우 아래의 TYPE CODE ID 로 프로그램될 경우 화재가 발생합니다.

| TYPE CODE ID  | DESCRIPTION                                               |
| ------------- | --------------------------------------------------------- |
| MONITOR       | 경보 감시 장치                                                  |
| NC MONITOR    | 경보 감시 장치, 단선=경보                                           |
| PULL STATION  | 수동 화재 경보 동작 장치                                            |
| SMOKE CONVEN  | 일반 연기 감지기의 동작 표시. 2선식 일반 감지기의 화재 확인을 위해서는 FZM-1을 사용해야 함.  |
| SMOKE DETECT  | 일반 감지기의 동작 표시. 2선식 일반 감지기의 화재 확인을 위해서는 FZM-1을 사용해야 함.     |
| WATERFLOW     | 유수 경보 스위치의 감시                                             |
| Blank         | 설명 없는 장치의 감시                                              |
| HEAT DETECT   | 일반 열 감지기의 감시                                              |
| RF MON MODUL  | 무선 감시 장치 경보                                               |
| RF PULL STA   | 무선 수동 화재 경보 동작 장치                                         |
| MAN REL DELAY | 방출 회로를 위한 감시 중계기를 통해 10초 지연으로 수동 방출 제공 (UL 인증 당김 스위치와 연결) |
| SECOND SHOT   | 방출 회로를 위한 감시 중계기를 통해 2단 수동 방출 제공 (UL 인증 당김 스위치와 연결)       |
| MAN RELEASE   | 방출 회로를 위한 감시 중계기를 통해 수동 방출 제공 (UL 인증 당김 스위치와 연결)          |

## 예비 경보

아나로그 감지기가 예비경보 대비 현재 경보 농도가 100% 이상이며, 화재경보 대비 현재 경보 농도가 100%이하일 경우 발생합니다.

{% embed url="<http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/2116/050/035/b1047aece1b835ab2a6e4710492abf1c.mp4>" %}

중계기는 일반 감지기용 중계기(FZM-1)의 경보 확인(Alarm Verification)기능을 사용할 경우, 발생될 수 있으며, 아나로그 인터페이스 중계기(FMM-4-20)에서도 발생할 수 있습니다.

예비경보는 래칭여부를 프로그램으로 설정 가능합니다. 즉, 예비경보는 자동복구 되지 않거나, 자동복구 될 수 있습니다.

> 예비경보 옵션을 ACTION으로 프로그램 할 경우, 예비 경보 이벤트는 래칭되고 RESET을 통해 복구가 되며, 출력 중계기가 동작하도록 프로그램 할 수 있습니다.
>
> 예비 경보 옵션을 ALERT로 프로그램 할 경우, 예비 경보 이벤트는 트래킹이되고 자동 복구가 되며, 출력 중계기가 동작하도록 프로그램 할 수 없습니다.

## 보안

동작시 보안 이벤트를 발생시키도록 프로그램된 중계기가 동작할 경우, 보안 이벤트가 발생됩니다.

## 감시

동작시 감시 이벤트를 발생시키도록 프로그램 된 주소형 기기가 동작할 경우, 감시 이벤트가 발생됩니다.

감지기, 중계기 모두 감시로 프로그램 가능합니다.

이벤트가 발생하면 아래 화면같이 상단 타이틀에 감시 경보가 표시됩니다.

![감시 경보](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-LcfFC3a6EkBRu66y-ok%2F-LcfFtO935dVTQRfx1AN%2F2019-04-13%20\(5\).png?alt=media\&token=36160808-de8b-4ab5-be2a-d90191d5007c)

화재 감지기의 감시 동작은 국내에서 사용할 수 없습니다.

중계기의 경우 아래의 TYPE CODE ID 로 프로그램될 경우 감시가 발생합니다.

| TYPE CODE ID | DESCRIPTION             |
| ------------ | ----------------------- |
| WATERFLOW S  | 동작된 유수감지 스위치의 감시 상태를 표시 |
| LATCH SUPERV | 래칭 감시 상태 표기             |
| NC SUP L     | 래칭 감시 상태 표시, 단선 = 동작    |
| TRACK SUPERV | 유수감지 탬퍼 스위치를 위한 감시      |
| NC SUP T     | 트래킹 감시 상태 표시, 단선 = 동작   |
| SPRINKLR SYS | 유수감지 장치의 감시             |
| TAMPER       | 탬퍼 스위치의 동작 표시           |
| RF SUPERVSRY | 무선 감시 장치                |
| ECS/MN SUPT  | 대중통보장치의 트래킹 감시          |
| ECS/MN SUPL  | 대중통보장치의 래칭 감시           |

## 장애

주소형 기기, 화재 수신기, ONYXWorks등에서 장애가 발생했거나, 동작시 장애 이벤트가 발생하도록 프로그램한 중계기가 동작할 경우 발생합니다.

장애 이벤트가 발생했다고 해당 기기가 고장났다고 볼 수는 없습니다. 즉, 일시적인 장애상태였다가 정상으로 복구될 수 있습니다. 모든 장애 이벤트는 장애 이벤트의 발생원인이 제거 되면, 자동으로 복구됩니다.

![장애 경보](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-LcfFC3a6EkBRu66y-ok%2F-LcfHezqO6KFvq90vE5S%2F2019-04-14.png?alt=media\&token=e47c6d60-ddac-45ef-81ac-73e9b5712c8a)

## 안내

ONYXWorks 시스템 내부에서 발생된 이벤트로 운영자가 참고해야 하는 이벤트로 어떠한 조치가 필요한 것은 아닙니다.

다음과 같은 경우 안내 이벤트가 발생될 수 있습니다.

* 과거기록이 백업되고 새로운 과거기록 파일이 생성된 경우
* 운영자가 복구 버튼을 눌렀으나 미확인된 화재 경보가 있어 실행할 수 없는 경우
* 운영자가 복구 버튼을 눌렀으나 네트워크에 비정상의 기기가 없어 복구할 대상이 없는 경우
* 운영자가 음향정지 버튼을 눌렀으나 음향정지할 대상이 없는 경우

> 안내 이벤트는 운영자의 "확인"이 필요하지 않습니다.

## 기능정지

주소형 기기의 기능을 일시정지 시킨 경우로 해당 주소형 기기는 이벤트를 발생시킬 수 없게 됩니다. 하지만, 감지기의 감시 기능 혹은 중계기의 감시 기능은 계속 동작합니다.

Zone, Trouble Zone, Logic Zone과 같은 가상 소프트웨어도 기능정지 명령이 실행될 수 있으며, 실행될 경우 해당 Zone의 값은 변경될 수 없게 됩니다.

## 배경

Zone, Trouble Zone, Logic Zone과 같은 가상 소프트웨어의 동작 이벤트입니다.
