# T212 STYLE 4 SHORT A LOOP 1

{% hint style="warning" %}
해당 루프의 모든 주소형 기기들은 동작하지 않습니다. 이 장애를 빨리 개선해 주지 않을 경우, 루프제어카드가 고장날 수 있습니다.
{% endhint %}

이 장애는 아래 장애 목록에 대한 설명입니다.&#x20;

![장애목록 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/413/021/files/attach/images/320/413/021/1e5f4d5de6f32c6c670eb28c0c9f162d.png)

## **해결**&#x20;

### **회로 단락**&#x20;

배선 혹은 케이블의 (+)와 (-)가 서로 붙어 발생합니다. 전선이 전선관에 입선되면서 피복이 벗겨저서 발생할 수 있으며, 박스 내부 조인시 마감 불량으로 발생할 수 있습니다. 그리고, (+) 배선과 (-) 배선에 모두 접지 장애가 발생되면, 이 장애 이벤트가 발생할 수 있습니다.&#x20;

### **제품 설치, 결선 문제**&#x20;

LCM-320 / LEM-320의 신호선로회로 접속 단자 혹은 각 주소형 기기에서 (+)와 (-)가 서로 바뀐 경우 발생할 수 있습니다. LCM-320 / LEM-320의 연결 극성을 확인하고, 배선을Style-4 (Class-B)로 만든후, 기기를 구역별로 혹은 개별로 루프제어카드에 연결하여 단락 장애가 뜨는 기기의 배선 연결을 확인하시면 찾으실 수 있습니다.&#x20;

![배선 개요도 ](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/413/021/files/attach/images/320/413/021/979a2841424cd54b8a1a385958529bfa.png)

위의 배선 개요도에서 상단의 배선 구성은 이러한 설치 및 결선의 장애를 찾기가 아주 힘듭니다. 하단의 배선 구성의 경우, 주소형 기기를 구역화 하여 장애 구간을 쉽게 찾을 수 있습니다. 그러므로, 배선 구성은 하단과 같이 구성하시기를 권장합니다.&#x20;

### **하드웨어 고장**&#x20;

LCM-320 / LEM-320 혹은 주소형 기기가 고장난 경우 발생할 수 있습니다. 2번 항목과 동일한 절차로 고장난 기기를 찾으실 수 있습니다. 재 구매를 원하시는 경우, 루프 제어 모듈 [Loop Control Module](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030_trouble_shooting_guide/lcm-lem-hardware-failure) 를 참조하시어, 판매 대리점에 문의하시기 바랍니다.
