# T1 AC FAIL

{% hint style="success" %}
수신기의 AC 공급이 끊기고 배터리 모드로 운전되고 있습니다. 현장에 조사 인원을 파견하여 AC 공급이 가능하도록 조치해야 합니다. 배터리는 60분 동안 감시 가능하므로, 1시간 이내 조치되어야 합니다.
{% endhint %}

## 설명

시스템 전원반(AMPS-24)에 AC 전원 공급이 차단되거나, 올바른 전기가 공급되지 않는 경우 발생하는 장애입니다. 아울러, CPS-24의 전원 입력부의 퓨즈(F1, F4)가 끊기는 경우에도 발생할 수 있고, 기타 보호 장치의 동작으로 발생할 수 있습니다. 그리고, 전원 입력부에 허용 전압 이상의 고압이 투입되어 소자들이 소손되는 경우에도 발생합니다.&#x20;

## **정상 전압**&#x20;

아래는 시스템 전원반(AMPS-24)의 정격 전압입니다.

| **정격전압** | **주파수**   | **최대 소모 전류** | **비고**   |
| -------- | --------- | ------------ | -------- |
| 120V     | 50 / 60Hz | 5.0          | AMPS-24  |
| 240V     | 50 / 60Hz | 2.5          | AMPS-24E |

## **정상 전압의 범위**&#x20;

아래는 시스템 전원반(AMPS-24)의 정상 전압 범위입니다.

{% hint style="info" %}
이 전압 범위는 부팅시의 전압이 아닌, 부팅 이후의 정상 전압입니다. 즉, 수신기가 완전히 켜지고 난 후에 아래의 전압 범위를 벗어날 경우 수신기는 꺼지거나 정상 동작할 수 없게 됩니다.
{% endhint %}

| **정격전압** | **주파수**   | **전압 범위**     | **비고**   |
| -------- | --------- | ------------- | -------- |
| 120V     | 50 - 60Hz | 97 \~ 132V    | AMPS-24  |
| 240V     | 50 - 60Hz | 187 \~ 264VAC | AMPS-24E |

## **확인**&#x20;

이 장애가 발생하면, 아래 모듈의 상태 LED에 따라 조치해야 합니다. [AMPS-24 Status LED](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030_trouble_shooting_guide/amps-24-status-led)를 참조하여 주시기 바랍니다.&#x20;

## **해결**&#x20;

### **차단기 문제**&#x20;

CPS-24 / TB1에 공급되는 전압을 측정합니다. 만약, 0V의 경우 전기분전반 혹은 배전반의 차단기가 내려가지 않았는지 확인해 보시기 바랍니다.&#x20;

### **제품 설치, 결선 문제**&#x20;

HOT : R, S, T 상 중에서 하나에 연결 / NEUT = N상에 연결 / EARTH = 접지 연결&#x20;

위의 결선 중에서 HOT 혹은 NEUT가 연결되지 않았는지 확인합니다.&#x20;

### **공급 전압 문제**&#x20;

운전 중 시스템이 다운되는 전압입니다.&#x20;

| **정격전압 / 주파수** | **대기** | **경보, 감시** | **비고**   |
| -------------- | ------ | ---------- | -------- |
| 120V / 60Hz    | 86.5V  | 86.9V      | AMPS-24  |
| 120V / 50Hz    | 88V    | 89V        | AMPS-24  |
| 240V / 60Hz    | 172.0V | 173V       | AMPS-24E |
| 240V / 50Hz    | 172.0V | 173.5V     | AMPS-24E |

{% hint style="info" %}
위의 자료는 공인기관의 시험결과에 따른 것이므로, 오차 혹은 안전율이 반영되지 않은 자료입니다. 아울러, 최저전압의 경우 시스템이 동작 중 정전되는 시점의 전압으로, 시스템의 부팅시에 필요한 전압을 의미하지는 않습니다. (시스템의 부팅시에는 더 많은 전기가 소모되므로, 위의 최저 전압에서 부팅하지 못할 확율이 매우 높습니다.)
{% endhint %}

### **기기 파손**&#x20;

퓨즈가 단선되거나, 전원 입력부의 소자가 소손 되었는지 확인합니다.&#x20;

#### **퓨즈 단선**&#x20;

퓨즈 위치는 아래의 그림 참조 F4 퓨즈는 250V 이상의 고압이 투입되거나, 8A이상의 전류가 퓨즈를 관통하는 경우 단선됩니다.&#x20;

![AMPS-24의 AC 입력 퓨즈 위치](http://www.notifier.co.kr/files/attach/images/320/413/021/files/attach/images/320/413/021/1604ee0444aded3dacf59f353af6da9c.png)

&#x20;

퓨즈가 단선된 경우, 새것으로 교체하여 주시기 바랍니다. 시중에서 구매하실 경우, 아래의 사양에 맞는 제품으로 구매하시기 바랍니다.&#x20;

* 250V, 8A, 5 X 20mm, Fast-Acting, Ceramic.&#x20;

제조사에서 구매하실 경우, 품번은 아래와 같습니다. 구매 가능여부는 RSM(Regional Sales Manager)에게 문의하시기 바랍니다.&#x20;

* P/N 12117&#x20;

#### **소자 소손**&#x20;

전원반에는 회로 보호용 소자가 있는데, 과전압 혹은 과전류를 포함한 이상 전압/전류로 인하여 해당 소자가 소손될 수 있습니다. 교체가능한 퓨즈 이외의 소자가 소손된 경우, 시스템 전원반 [System Power Supply](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030_trouble_shooting_guide/amps-24-hardware-failure)을 재 구매 하셔야 합니다.&#x20;

### **하드웨어 고장**&#x20;

[AMPS-24 HARDWARE FAIL](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030_trouble_shooting_guide/amps-24-hardware-failure)을 참조하여 주시기 바랍니다.
