# 부록 B 캐나다 어플리케이션

## B.1 독립형 애플리케이션

통합 키패드/​​디스플레이가 있는 CPU2-3030D는 독립형 애플리케이션에 대한 캐나다 요구 사항을 충족합니다. 640 자 멀티 라인 디스플레이는 기본 디스플레이에 대한 ULC 요구 사항을 준수합니다.

## B.2 로컬 네트워크 애플리케이션

ULC 요구 사항을 충족하기 위해 네트워크의 수동 제어는 주어진 시간에 한 위치에서만 작동 할 수 있습니다. 판넬이 네트워크로 연결된 경우 (네트워크 통신 모듈 또는 고속 네트워크 통신 모듈 사용) 각 판넬의 기본 표시기에서 AKS-1 키 스위치를 사용하여 기능을 활성화합니다. NCA-2는 AKS-1이 설치된 경우 기본 표시기가 될 수 있습니다. 자세한 내용은 NCA-2 설명서 (문서번호 52482)를 참조하십시오.

{% hint style="info" %}
참고 : 네트워크로 연결된 시스템에 대해 하나의 키만 사용해야합니다. NCA-2 또는 ONYXWorks는 디스플레이 및 제어 센터로 사용될 수 있습니다. 판넬과 제어 센터 사이의 통신이 실패하는 경우 판넬은 로컬/독립형 모드에서 계속 동작합니다.
{% endhint %}

## B.3 자동 경보 신호 음향정지

부표시장치가 필요한 시스템에 이 기능을 선택하는 경우 관할 기관에 문의하십시오.

## B.4 부표시장치 애플리케이션

1. 캐나다에서 ACM 시리즈 부표시장치 모듈은 다중 라인 순차 디스플레이가 설치되지 않은 경우에만, 화재 경보 입력 포인트/구역을 알리는 데 사용해야합니다.
2. 캐나다 애플리케이션의 경우 다음 LED 색상을 사용해야 합니다.
3. 빨간색은 동작한 경보를 나타내기 위해 사용해야합니다.
4. 노란색은 감시, 도난, 도난 신호를 나타내기 위해 사용해야합니다.
5. 전원 또는 동작한 출력의 존재를 나타내기 위해서는 녹색을 사용해야합니다.

## B.5 해제 장치

단락에 대한 감시가 필요합니다. REL-47K를 사용하고 코드 Rel Ckt ULC를 입력하십시오. 4.6 “응용 프로그램 릴리스”를 참조하십시오.

## B.6 캐나다 SLC 장치

ULC에 등재된 SLC 루프 장치의 전체 목록은 SLC 배선 설명서, 부록 C "SLC 장치의 캐나다 버전"을 참조하십시오.
