# 부록 C FM(Factory Mutual) 인증

## The FMM-4-20

FMM-4-20 중계기는 2선식 혹은 3선식의 센서와 4-20mA의 전류 통신을 이용하여 아나로그 통신이 가능합니다.

{% hint style="info" %}
참고: FM(Factory Mutual) 인증에는 FMM-4-20 중계기에 연결할 수 있는 가스 센서 혹은 기타 장치의 승인이 포함되거나 암시되지 않습니다. FM 승인 시스템을 유지하려면 FMM-4-20 중계기에 연결되는 센서도 FM 승인을 받아야합니다.
{% endhint %}

FMM-4-20 중계기는 FlashScan에만 사용할 수 있습니다. CLIP 모드에서는 수신기에 장애 메세지가 발생됩니다.

{% hint style="info" %}
FMM-4-20은 NCA-2와 ONYXWorks에 호환됩니다.
{% endhint %}

FMM-4-20 중계기에서는 다음의 장애 메세지가 발생 가능합니다.

| 장애                       | 설명                              |
| ------------------------ | ------------------------------- |
| DEVICE INHIBIT           | FMM4-20 중계기 자체 교정 중.            |
| DUAL ADDRESS             | 2개 이상의 장치에서 동일 주소 발생.           |
| INVALID RESPONSE         | 장치가 수신기에 예약되지 않은 코드 회신.         |
| MISMAT HDWE TYPE         | FlashScan 타입과 실제 장치의 모델이 맞지 않음. |
| MOD EXT PWR LOSS         | 제어 중계기, 음향 베이스의 외부 전원 차단.       |
| NO ANSWER                | 수신기와 장치 통신 불가.                  |
| NO THRESHOLDS PROGRAMMED | FMM-4-20 포인트 프로그램(설정값) 안됨.      |
| OPEN CIRCUIT             | 중계기 부하 배선 단선 발생.                |
| OVER RANGE               | 센서의 전류가 20mA 초과.                |
| SHORT CIRCUIT            | 중계기와 연결 장치간의 배선 단락.             |
| TROUBLE1                 | 프로그램에 따라 FMM-4-20 중계기 동작        |
| TROUBLE2                 | 프로그램에 따라 FMM-4-20 중계기 동작        |
| UNDER RANGE              | 센서의 전류가 4mA 미만.                 |

{% hint style="info" %}
만약 FMM-4-20 중계기가 장치 금지 조건을 지원하는 감지기와 연결된 경우, 이 조건을 지원하도록 4-20mA 설정 중에 하나를 프로그램하는 것이 권장됩니다.
{% endhint %}

## 예시

다음은 가스 감지 장치에 사용할 수 있는 FMM-4-20 프로그램 예시입니다.

### 포인트 프로그램

| 프로그램 필드        |  설정 | 설명         |
| -------------- | :-: | ---------- |
| 4mAScaleValue  |  0  | 센서의 최소 측정값 |
| 20mAScaleValue | 200 | 센서의 최대 측정값 |
| Units          | PPM | 단위         |
| Hysteresis     |  2% | 히스테리시스     |

### 설정값 프로그램

| 설정                                                                                                                                                                                           | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p>설정 1:<br>• Threshold value(설정값) = 52<br>• Event(이벤트) = Non-Fire(비화재)<br>• Tracking/Latching(트래킹/래칭) = Tracking<br>• Event trigger(이벤트 트리거) = Upper Level</p>                              | <p>가스 센서의 판독 값이 52ppm이 되면 수신기에서 비화재 </p><p>이벤트가 발생합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>설정 2:<br>• Threshold Value(설정값) = 148<br>• Event(이벤트) = Supervisory<br>• Tracking/Latching(트래킹/래칭) = Latching<br>• Event Trigger(이벤트 트리거) = Upper Level</p>                               | <p>가스 센서의 판독값이 148ppm이 되면 수신기에서 감시 </p><p>이벤트가 발생합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>설정 3:<br>• Threshold Value(설정값) = -25<br>• Event(이벤트) = Trouble<br>• Trouble Type = Device Inhibit<br>• Tracking/Latching(트래킹/래칭) = Tracking<br>• Event Trigger(이벤트 트리거) = Same Level</p> | <p>이 예시에서 장치 금지가 발생하는 것은 2mA로 4mA 이하의 </p><p>값이며, 장치 금지 조건의 설정값을 계산하는 방법은 다음과 </p><p>같습니다.<br><em>(20mA 판독값 - 4mA 판독값) / 16mA</em><br>이 계산은 1mA에 대응하는 ppm값으로 <br><em>(200ppm - 0ppm) / 16mA = 12.5ppm/mA</em><br>이므로, 2mA는 25가 됩니다. 이 설정에서 4mA가 0이므로, </p><p>2mA는 음수의 값이 됩니다.</p> |

{% hint style="info" %}
FMM-4-20의 프로그램을 위한 추가 정보는 "[*NFS2-3030 프로그래밍 설명서*](http://www.notifier.co.kr/opage/NOTIFIER/manuals/52545-N4.pdf)"를 참조하십시오.
{% endhint %}

* 가스 센서를 감시 할 때 가장 중요한 설정 값은 래칭이어야 합니다. 그보다 다소 덜 중요한 설정 값은 트래킹일 수 있습니다.&#x20;
* 가연성 가스를 감시 할 때 가장 중요한 설정 값은 가스의 최소 폭팔 농도의 60% 보다 높게 설정해서는 안됩니다.&#x20;
* FMM-4-20 중계기로 감시하는 가스 센서가 장치 금지 조건을 지원하는 경우, FMM-4-20 설정 값 중 하나가 장치 금지 조건을 감시하도록 프로그램해야 합니다.

{% hint style="info" %}
참고: 화재 수신기 디스플레이의 가독성을 높이기 위해 LCD의 밝기를 높이거나 줄여야 하는 경우, "[*NFS2-3030 프로그래밍 설명서*](http://www.notifier.co.kr/opage/NOTIFIER/manuals/52545-N4.pdf)"를 참조하여 주십시오.
{% endhint %}
