# 부록 B: 방출 Zone

## B.1 소개

NFS2-3030 화재 수신기는 10개의 방출 Zone(ZR00 \~ ZR09)을 제공합니다. 각 Zone은 독립적인 소화 약제 방출 방호 구역에 사용할 수 있습니다. 이 장에서는 방출 기능과 옵션에 대한 설명을 제공하며, 방출 Zone의 옵션 동작 방식에 대한 예시사 포함되어 있습니다.

방출 기능의 프로그램에 대한 설명은 “[*NFS2-3030 프로그래밍 설명서*](http://www.notifier.co.kr/opage/NOTIFIER/manuals/52545-N4.pdf)”를 참조하십시오. 각 방출 Zone에는 다음의 방출 옵션이 포함됩니다.

### Cross Zone(교차 회로)

교차 영역을 사용하면 두 개 이상의 감지기 또는 중계기에서 경보가 발생할 때, 방출 Zone이 동작하도록 수신기를 프로그램 할 수 있습니다. 교차 회로의 선택은 다음과 같습니다.

* **Yes**

  두 개 혹은 이상의 감지기 혹은 중계기에서 경보가 발생할 때 연결된 열 개의 Zone(ZR00 \~ ZR09) 중에서 하나가 동작합니다.
* **Zone**

  서로 다른 소프트웨어 Zone에 연결된 두 개 혹은 이상의 감지기 혹은 중계기에서 경보를 발생할 때, 열 개의 Zone 중에서 하나가 동작합니다.
* **Heat**

  동일한 방출 Zone에 연결된 하나 이상의 연기 감지기와 열 감지기가 동작할 때 방출 Zone이 동작합니다.
* **None**

  교차회로를 사용하지 않습니다.

### Delay Timer(지연 시간)

방출 Zone이 동작하기 전 프로그램 가능(0 \~ 60초)한 지연 시간

### Abort Switch(지연 스위치)

방출 Zone의 지연 동작을 위한 방출 지연 스위치

### Manual Release(수동 방출)

지연 기능, 교차 회로 기능과 지연 시간을 무효화하고 즉시 방출 Zone을 동작시키는 수동 스위치

### Soak Timer(방출 시간)

프로그램된 시간 이후 방출 장치의 동작을 자동 정지하는 기능. 1 \~ 9999초까지 선택 가능하며, 0초를 선택할 경우 방출 시간이 적용되지 않음.

상태 읽기 기능을 사용하면 운영자가 방출 Zone에 대한 현재 설정을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 “*3.10 방출 Zone*”을 참조하십시오.

## B.2 방출 Zone의 동작

아래 그림에는 4개의 감지기가 있는 교차 회로 설정과 방출 Zone 1(Zone 맵에는 ZR01임)에 매핑된 NAC의 동작 방식에 관한 예시입니다. B.1의 교차 회로 설정과 방출 Zone의 동작 조건이 나열되어 있습니다.

![그림 B.1 교차 회로 프로그램 예시 그림](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MIf2zPVSeC6XwI-vI9V%2F-MIf32z3__Ts_RJ-3SPH%2FFigure_B.1_Illustrated_Example_of_Cross_Zone_Programming.png?alt=media\&token=5b1b4759-190d-48ff-9cf2-85159d1a7426)

그림 B.1에 표시된 예시에 따라 각 교차 회로 옵션 및 방출 Zone을 동작시키는데 필요한 조건을 나열합니다.

| 교차 회로 설정 (Cross=) | 방출 Zone 동작 요구 조건                                                                                                                                                        |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cross=NONE        | 하나의 감지기, 중계기 동작시 방출 회로 동작                                                                                                                                               |
| Cross=YES         | 두 개의 감지기 혹은 중계기 동작시 방출 회로 동작                                                                                                                                            |
| Cross=ZONE        | <p>서로 다른 일반 Zone에 매핑되고 같은 방출 Zone에 매핑된 두 개의 감지기 혹은 중계기의 경보<br>- L02D101과 L02D103의 경보 <br>- L02D102과 L02D104의 경보<br>- L02D101과 L02D104의 경보<br>- L02D102과 L02D103의 경보</p> |
| Cross=HEAT        | 열 감지기 L02D104와 연기 감지기(L02D101, L02D102, L02D103) 중 하나의 경보.                                                                                                              |

**표 B.2 교차 회로 설정의 예시**
