# NFS2-3030 운영 설명서

## 화재 경보 및 비상 통신 시스템 제한 사항

생명 안전 시스템은 보험료를 낮출 수 있지만 생명 및 재산 보험을 대신 할 수는 없습니다!

**자동 화경보 시스템** - 일반적으로 연기 감지기, 열 감지기, 수동 당김 스위치, 음향 경고 장치 및 원격 경보 기능이 있는 화재 수신기(FACP)로 구성된 자동 화재 경보 시스템은 발생하는 화재를 조기에 경고 할 수 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 화재로 인한 재산 피해 또는 인명 손실에 대한 보호를 보장하지 않습니다.

**비상 통신 시스템** - 일반적으로 자동 화재 경보 시스템(위에서 설명한대로)과 ACU(자율 제어 장치), LOC (로컬 조작 콘솔), 음성 통신 등을 포함 할 수 있는 생명 안전 통신 시스템으로 구성됩니다. 상호 운용 가능한 다양한 통신 방법 - 대량 알림 메시지를 방송 할 수 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 화재 또는 인명 안전 사고로 인한 재산 피해 또는 인명 손실에 대한 보호를 보장하지 않습니다.

제조사는 최신판의 NFSC, NFPA 72(National Fire Protection Association Standard 72), 제조사의 권장사항, 주와 지역의 코드, 그리고 시스템 연기 감지기의 적절한 사용을 위한 무료로 배포하는 가이드에 포함된 권장사항에 맞게 방호구역 안에 연기감지기와 열감지기가 설치되기를 권장합니다. 이 문서는 <http://www.systemsensor.com/appguides/> 에서 찾을 수 있습니다. 연방 비상 관리국 (미국 정부 기관)의 연구에 따르면 연기 감지기는 전체 화재의 35% 만큼은 울리지 않을 수 있습니다. 화재 경보 시스템은 화재에 대한 조기 경보를 제공하도록 설계되었지만 화재에 대한 경고 또는 보호를 보장하지는 않습니다. 화재 경보 시스템은 다음과 같은 다양한 이유로 적시에 적절한 경고를 제공하지 않거나 단순히 작동하지 않을 수 있습니다.

**연기 감지기**는 굴뚝, 벽 안이나 뒤, 지붕 또는 닫힌 문 반대편과 같이 연기가 감지기에 도달 할 수 없는 경우 화재를 감지하지 못할 수 있습니다. 연기 감지기는 건물의 다른 레벨이나 층의 화재를 감지하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어 2층 감지기는 1층 또는 지하 화재를 감지하지 못할 수 있습니다.

**연소 입자 또는 "연기"**&#xB294; 화재로부터 발생하여 다음과 같은 이유로 연기 감지기의 감지 챔버에 도달하지 못할 수 있습니다.

* 닫히거나 부분적으로 닫힌 문, 벽, 굴뚝과 같은 장벽 혹은 습하거나 습도가 높은 지역은 입자 또는 연기 흐름을 방해 할 수 있습니다.
* 연기 입자는 “차가워지고" 층화 될 수 있으며 감지기가 있는 천장이나 상단 벽에 도달하지 못할 수 있습니다.
* 연기 입자는 에어컨 통풍구와 같은 공기 배출구로 인해 감지기로 부터 날아갈 수 있습니다.
* 연기 입자는 감지기에 도달하기 전에 공기로 휩쓸려 버릴 수 있습니다.

존재하는 "연기"의 양은 연기 감지기에 경보를 울리기에 충분하지 않을 수 있습니다. 연기 감지기는 다양한 수준의 연기 밀도에서 경보하도록 설계되었습니다. 이러한 밀도 수준이 감지기가 설치된 위치에서 발생하지 않으면, 감지기가 경보를 울리지 않습니다.

연기 감지기는 제대로 작동하더라도 감지하는데 한계가 있습니다. 광전자 감지 챔버가 있는 감지기는 눈에 보이는 연기가 거의 없는 타오르는 화재보다, 연기가 나는 화재를 더 잘 감지하는 경향이 있습니다. 이온화식 감지 챔버가 있는 감지기는 연기가 나는 화재보다, 빠르게 타오르는 화재를 더 잘 감지하는 경향이 있습니다. 화재는 다른 방식으로 발생하고 성장을 예측할 수 없는 경우가 많기 때문에, 어떤 유형의 감지기도 반드시 최선의 방법이 아니며, 특정 유형의 감지기는 화재에 대한 적절한 경고를 제공하지 못할 수 있습니다.

연기 감지기는 방화로 인한 화재, 성냥을 가지고 노는 어린이 (특히 침실에서), 침대에서 흡연, 격렬한 폭발 (가스 누출, 인화성 물질의 부적절한 보관 등으로 인해 발생)에 대해 적절한 경고를 제공 할 것으로 기대할 수 없습니다.&#x20;

**열 감지기**는 연소의 입자를 감지하지 않고, 센서의 열이 미리 결정된 속도로 상승하거나 미리 결정된 온도에 도달 할 때 경보를 울립니다. 차동식 열 감지기는 시간이 지남에 따라 감도가 감소 할 수 있습니다. 이러한 이유로 각 감지기는 자격을 갖춘 소방 전문가가 1년에 한 번 이상 테스트해야 합니다. 열 감지기는 생명이 아닌 재산을 보호하도록 설계되었습니다.&#x20;

**중요함! 연기감지기는** 경보 전송 배선, 통신, 신호 및/또는 전원 연결을 위해 시스템에 사용되는 방 및 수신기가 설치되는 방에 설치되어야 합니다. 감지기가 설치되지 않고 화재가 발생하면, 경보 시스템이 손상되어 화재를 신고 할 수 없게 될 수 있습니다.

**경종, 혼, 스트로브, 스피커 및 디스플레이와 같은 음향 경고 장치**는 닫혀 있거나 부분적으로 열린 문 반대편에 있거나 건물의 다른 층에 있는 사람들에게 적절하게 경고하지 못할 수도 있습니다. 모든 경고 장치는 장애가 있는 사람이나 최근에 마약성 약품, 알코올 또는 의료용 약물을 섭취 한 사람에게 경고로 인식되지 못할 수 있습니다. 이점에 유의하시기 바랍니다:

* 비상 통신 시스템은 화재 경보 시스템보다 우선 할 수 있습니다. (NFPA 적용시에만 해당)
* 음성 방송 시스템은 NFSC, NFPA, 지역 규정 및 관할 당국 (AHJ)에서 정의한 지능성 요구 사항을 충족하도록 설계되어야합니다.&#x20;
* 언어 및 교육 요구 사항은 모든 지역 디스플레이에 명확하게 표시되어야 합니다.&#x20;
* 시각경보기는 특정 상황에서 간질과 같은 상태를 가진 사람들에게 발작을 일으킬 수 있습니다.&#x20;
* 연구에 따르면 일부 사람들은 경보 신호를 듣더라도 신호의 의미를 이해하거나 반응하지 못할 수 있습니다. 혼 및 경종과 같은 음향 장치는 서로 다른 음조 패턴과 주파수를 가질 수 있습니다. 사람들이 화재 경보 신호를 인식하고 경보 신호에 대한 적절한 반응을 지시하기 위해 소방 훈련 및 기타 훈련을 실시하는 것은 부동산 소유주의 책임입니다.&#x20;
* 드물게 경고 장치의 소리가 일시적 또는 영구적인 청력의 손실을 유발할 수 있습니다.

**생명 안전 시스템**은 전력 없이는 작동하지 않습니다. AC 전원에 장애가 발생하면, 시스템은 지정된 시간 동안만 예비 전원(배터리)으로 작동하며, 배터리가 적절하게 유지 관리되고 정기적으로 교체된 경우에만 정상 동작합니다.&#x20;

**시스템에 사용되는 장비**는 화재 수신기와 기술적으로 호환되지 않을 수 있습니다. 사용중인 수신기와 연결 가능한 장비만 사용해야 합니다.

**전화선**은 경보 신호를 중앙 모니터링 스테이션으로 전송하는 데, 작동하지 않거나 일시적으로 비활성화 될 수 있습니다. 전화선 장애에 대한 추가 보호를 위해 예비용 무선 전송 시스템을 권장합니다.&#x20;

**가장 일반적인 원인**의 생명 안전 시스템 오작동은 부적절한 유지 관리입니다. 전체 생명 안전 시스템을 우수한 동작 상태로 유지하려면 제조업체의 권장 사항과 소방산업기술원 및 NFSC, UL 및 NFPA 표준에 따라 지속적인 유지 관리가 필요합니다. 최소한 NFSC, NFPA 72의 요구 사항을 따라야 합니다. 먼지가 많거나 풍속이 빠른 환경에서는 유지 관리를 위해 더 자주 점검해야 합니다. 유지 보수 계약은 현지 제조업체의 담당자를 통해 이루어져야합니다. 유지 보수는 매월 또는 국가 및/또는 지역 화재 규정에서 요구하는 대로 일정을 정해야하며, 공인된 전문 생명 안전 시스템 설치자가 수행해야 합니다. 모든 검사에 대한 적절한 서면 기록을 보관해야합니다.

## 설치주의 사항

다음 사항을 준수하면 장기적인 안정성과 함께 문제없는 설치에 도움이됩니다.

{% hint style="danger" %}
**경고** **- 화재 경보 제어판에 여러 가지 전원을 연결할 수 있습니다.** 서비스를 시작하기 전에 모든 전원을 차단하십시오. 제어 장치 및 관련 장비는 장치에 전원이 공급되는 동안 카드, 모듈 또는 상호 연결 케이블을 제거 및/또는 삽입하면 손상 될 수 있습니다. 설명서를 읽고 이해할 때까지 이 장치를 설치, 서비스 또는 동작하지 마십시오.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**주의** **- 소프트웨어 변경 후 시스템 테스트:** 적절한 시스템의 동작을 보장하기 위해, 제품은 프로그래밍 작업 또는 소프트웨어 변경 후, NFSC/NFPA 72에 따라 다시 테스트 되어야 합니다. 시스템의 구성 요소를 변경/추가/삭제 한 후,시스템의 하드웨어나 배선을 수정/수리/조정 한 후, 재승인 테스트가 필요합니다. 변경으로 인해 영향이 있을 것이라고 판단될 경우, 모든 구성 요소, 회로, 시스템의 동작, 소프트웨어 기능의 100% 테스트를 권장합니다.
{% endhint %}

변경으로 인해 직접적인 영향이 없을 것이라고 판단되는 경우, 시동 장치의 최소10%(최대 50개) 테스트를 권장합니다.

**이 시스템**은 NFSC/NFPA의 요구사항인 -10 \~ 49℃(14 \~ 120℉) 및 상대 습도 93% ± 2% RH(비응축), 32 ± 2℃(90 ± 3℉)에서 동작을 충족합니다. 그러나 시스템의 예비 전원(배터리)과 전자 부품의 유효한 수명은 극한의 온도와 습도에 의해 부정적인 영향을 받게됩니다. 따라서 제품을 정상 실내 온도가 15 \~ 27℃(60 \~ 80℉)인 환경에 설치하시기를 권장합니다.

**배선의 굵기가 모든 회로에 적합**한지 확인하십시오. 너무 굵은 케이블은 터미널에 설치가 어려울 수 있으며, 너무 가는 케이블은 전압 강하가 높아집니다. 대부분의 장치는 표시된 동작 전압 범위로 전압 강하를 계산하시고, 표시가 없는 제품은 정격 전압에서 10% 이상의 전압 강하를 견딜 수 없습니다.

**모든 고체 전자 장치와 마찬가지로,** 이 제품은 번개과 같은 과도 현상(서지, 임펄스, 노이즈 등..)에 노출 될 때, 비정상적으로 작동하거나 손상/소손 될 수 있습니다. 번개와 같은 과도 현상 및 간섭에 완벽하게 영향이 없는 시스템은 없지만, 적절한 접지는 취약성을 감소시킵니다. 가공선 혹은 외부 공중 배선은 낙뢰에 대한 취약성이 증가하므로, 권장하지 않습니다. 문제가 예상되거나 발생되는 경우 기술 서비스 부서에 문의하십시오.

**AC 전원과 배터리를 분리**하고 회로 기판을 제거하거나 삽입하십시오. 그렇게하지 않으면 회로가 손상 될 수 있습니다.

**전자 부속품을 제거하고**, 외함을 가공(드릴링, 파일링, 리밍 또는 펀칭)하십시오. 가능하면 모든 외함의 케이블 입구는 측면 또는 후면에 만드십시오. 가공하기 전에 배터리, 전원반 또는 회로 기판과 간섭이 발생하지 않는지 확인하고 작업하십시오.

**나사 단자는 9in-lbs 이상 과도하게 조이지 마십시오.** 과도하게 조이면 나사산이 손상되어 단자 접촉 압력이 감소하고 나사 단자 제거가 어려울 수 있습니다.

**이 시스템에는 정전기에 민감한 구성 요소가 포함되어 있습니다.** 회로를 다루기 전에 항상 적절한 손목 띠로 접지하여 정전기가 신체에서 제거되도록 하십시오. 전자 부속품을 분리한 경우, 정전기 억제 포장재(배송시 사용된 포장재)를 사용하여 보호하십시오.

**설치, 운영 및 프로그래밍 설명서**의 지침을 따르십시오. 수신기와 관련 장비의 손상을 방지하려면 이 설명서를 따라야 합니다. 수신기의 정상 동작 및 동작 신뢰성은 적절한 설치에 달려있습니다.

{% hint style="info" %}
**전자파 안내**

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전자파 간섭의 우려가 있습니다.

**FCC 경고**

경고 :이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출 할 수 있으며 지침 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 테스트 결과 FCC 규정 Part 15의 Subpart B에 따라 A 등급 컴퓨팅 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었으며, 이는 장치가 상업적 환경에서 동작할 때 이러한 간섭에 대해 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동하면 간섭이 발생할 수 있으며, 이 경우 사용자는 자비로 간섭을 수정해야 합니다.

**캐나다 요구 사항**

이 디지털 장치는 캐나다 통신부의 무선 간섭 규정에 명시된 디지털 장치의 방사 노이즈 방출에 대한 클래스 A 제한을 초과하지 않습니다.
{% endhint %}

## 저작권 및 상표 표시

HARSHTM, NISTM, NOTI • FIRE • NETTM 및 eVanceTM는 모두 상표입니다. 그리고 Acclimate® PlusTM, FlashScan®, FAAST Fire Alarm Aspiration Sensing Technology®, Intelligent FAAST®, NOTIFIER®, ONYX®, ONYXWorks®, SWIFT®, VeriFire® 및 VIEW®는 모두 Honeywell International Inc.의 등록 상표입니다. Microsoft® 및 Windows®는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. ChromeTM 및 GoogleTM은 Google Inc.의 상표입니다.

© 2016 by Honeywell International Inc. 모든 권리 보유. 이 문서의 무단 사용은 엄격히 금지됩니다.

## 소프트웨어 다운로드

화재 경보 및 생명 안전 기술의 최신 기능을 고객에게 제공하기 위해 당사는 제품에 포함 된 소프트웨어를 자주 업그레이드합니다. 최신 기능을 설치하고 프로그래밍하려면 시스템을 시운전하기 전에 각 제품에 대한 최신 버전의 소프트웨어를 다운로드하는 것이 좋습니다. 소프트웨어 및 특정 응용 프로그램에 적합한 버전에 대한 질문이 있으면 기술 지원에 문의하십시오.

## 문서 피드백

귀하의 의견은 문서를 최신 상태로 정확하게 유지하는 데 도움이됩니다. 온라인 도움말이나 인쇄된 설명서에 대한 의견이나 제안이 있으면 이메일을 보내주십시오.

다음의 정보를 포함하여 주시기 바랍니다.

* 제품 이름과 버전 번호 (가능할 경우)
* 문서 이름 (출력된 설명서 혹은 온라인 도움말)
* 주제 제목 (온라인 도움말)
* 페이지 번호 (출력된 설명서)
* 개선하거나 수정해야한다고 생각하는 콘텐츠에 대한 간략한 설명
* 문서 수정 / 개선 방법에 대한 제안

다음으로 이메일을 보내 주십시오.

* <dong-sun.park@honeywell.com>

## 온라인 메뉴얼

본 서류는 GitBook에서 제작되었습니다. 인터넷에 연결된 데스크탑, 랩탑, 테블렛 PC, 모바일 등에서 접속하실 수 있으며, 내부 검색 기능을 제공합니다.&#x20;

* <https://notifier.gitbook.io/project/nfs2-3030-operation-manual>

![](https://2752632546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LbZjJqIdA746N566MCC%2F-MIhgzAZGMHjiN0T8jxJ%2F-MIhi-QoKcdTX4vBpOvK%2FPowered%20by%20GitBook.png?alt=media\&token=0a93f619-4911-42d5-8d51-6ff6e11bba01)

## 목차

#### [1장 일반 정보](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/section-1-general-information)

* [1.1 인증](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-1)
  * [1.1.1 UL 864 인증](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-1-1-ul-864)
  * [1.1.2 형식 승인](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-1-2)
* [1.2 관련 문서](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-2)
* [1.3 이 설명서에 관하여](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-3)
* [1.4 수신기 소개](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-4)
* [1.5 운영 특징](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-5)
  * [1.5.1 디스플레이/키패드](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-5-1)
* [1.6 메세지 포맷](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-6)
  * [1.6.1 시스템 정상 화면](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-6-1)
  * [1.6.2 이벤트 보고 형식](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-6-2)
* [1.7 메뉴 및 프로그래밍 화면 탐색](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-7)
* [1.8 주메뉴](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8)
  * [1.8.1 이벤트 카운트 디스플레이](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8-1)
  * [1.8.2 세부 정보](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8-2)
  * [1.8.3 다중 이벤트 목록](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8-3)
  * [1.8.4 과거기록 디스플레이](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8-4)
  * [1.8.5 상태 읽기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8-5)
  * [1.8.6 프로그램/상태 변경](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8-6)
  * [1.8.7 인쇄 기능](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-1-general-information#1-8-7)

#### [2장 수신기의 동작](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/section-2-operation-of-the-control-panel)

* [2.1 개요](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-1)
  * [2.1.1 시스템 정상](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-1-1)
  * [2.1.2 이벤트 확인](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-1-2)
* [2.2 화재 경보 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-2)
  * [2.2.1 화재 수신기에 화재 경보 표시](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-2-1)
  * [2.2.2 화재 경보 조치](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-2-2)
  * [2.2.3 타입 ID 코드 해석](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-2-3)
* [2.3 시스템 혹은 포인트 장애 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-3)
  * [2.3.1 수신기의 시스템 혹은 포인트 장애 표시](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-3-1)
  * [2.3.2 시스템 혹은 포인트 장애 조치](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-3-2)
  * [2.3.3 장애 타입](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-3-3)
  * [2.3.4 타입 ID 코드 해석](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-3-4)
* [2.4 예비 경보 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-4)
  * [2.4.1 수신기가 예비경보를 표시하는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-4-1)
  * [2.4.2 예비 경보에 대응하는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-4-2)
  * [2.4.3 타입 ID 코드 해석](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-4-3)
* [2.5 경보 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-5)
  * [2.5.1 수신기가 보안 경보를 표기하는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-5-1)
  * [2.5.2 보안 경보에 대응하는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-5-2)
  * [2.5.3 보안 타입 코드 해석](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-5-3)
* [2.6 감시 신호 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-6)
  * [2.6.1 수신기에 감시 이벤트가 표시되는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-6-1)
  * [2.6.2 감시 이벤트에 대응하는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-6-2)
  * [2.6.3 타입 코드 해석 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-6-3)
* [2.7 CO 경보 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-7-co)
* [2.8 CO 예비 경보 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-8-co)
* [2.9 대중 통보 감시 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-9)
* [2.10 대중 통보 감시 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-10)
* [2.11 대중 통보 장애 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-11)
* [2.12 기능정지 포인트 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-12)
* [2.13 동작 이벤트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-13)
  * [2.13.1 수신기에서 동작한 화재 제어 포인트를 표기하는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-13-1)
  * [2.13.2 수신기에 비화재 포인트 동작을 표기하는 방법](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-13-2)
* [2.14 특수 시스템 타이머, 사전 신호 및 PAS 동작](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-14)
  * [2.14.1 시스템(수신기) 타이머](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-14-1)
  * [2.14.2 사전 신호](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-14-2)
  * [2.14.3 PAS(양성 알람 시퀀스)](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-2-operation-of-the-control-panel#2-14-3-pas)

#### [3장 상태 읽기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/section-3-read-status)

* [3.1 포인트 선택 화면](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-1)
* [3.2 연기 감지기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-2)
* [3.3 열 감지기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-3)
* [3.4 광전식/CO 감지기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-4)
* [3.5 공기흡입형 감지기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-5)
* [3.6 입력 중계기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-6)
* [3.7 제어 중계기](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-7)
* [3.8 일반 Zone](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-8)
* [3.9 로직 Zone](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-9)
* [3.10 방출 Zone](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-10)
* [3.11 특수 기능 Zone](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-11)
* [3.12 장애 Zone](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-12)
* [3.13 부표시장치](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-13)
* [3.14 DAA 스피커 회로](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-14-daa)
* [3.15 PAM 포인트](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-15-pam)
* [3.16 무선 장치 배터리 레벨](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-3-read-status#3-16)

#### [4장 보기와 과거 정보 출력](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/section-4-viewing-and-printing-history-information)

* [4.1 이벤트 과거기록](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-4-viewing-and-printing-history-information#4-1)
* [4.2 모든 이벤트에 대한 시간 및 날짜 범위 선택](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-4-viewing-and-printing-history-information#4-2)
* [4.3 모든 이벤트에 대한 포인트 범위 선택](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-4-viewing-and-printing-history-information#4-3)

#### [5장 리포트 인쇄](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/section-5-printing-reports)

* [5.1 프린트 기능 화면](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-5-printing-reports#5-1)
* [5.2 프로그래밍 인쇄 메뉴 화면](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-5-printing-reports#5-2)
* [5.3 프로그래밍 인쇄 메뉴 화면(2)](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-5-printing-reports#5-3)
* [5.4 동작 포인트 보고서 화면](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-5-printing-reports#5-4)
* [5.5 설치된 포인트 보고서 화면](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/section-5-printing-reports#5-5)

#### [부록 A: 소프트웨어 타입 ID 코드](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/appendix-a-software-type-id-codes)

* [A.1 알파벳 순 목록](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/appendix-a-software-type-id-codes#A-1)

#### [부록 B: 방출 Zone](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/appendix-b-releasing-zones)

* [B.1 소개](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/appendix-b-releasing-zones#B-1)
* [B.2 방출 Zone의 동작](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/appendix-b-releasing-zones#B-2)

#### [부록 C: FM(Factory Mutual) 인증](https://honeywell.gitbook.io/project/notifier/nfs2-3030-operation-manual/section-c-factory-mutual-applications)
